کنترل فاز آنالوگ برنا الکتریک  کنترل فاز ASN  حفاظت الکترو موتورها در مقابل اختلالات شبکه شخیص تغییر توالی فاز  تشخیص قطع فاز  تشخیص عدم تقارن ولتاژ سه فاز تشخیص کاهش ولتاژ شبکه قطع سریع در صورت بروز خطا قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا حفاظت در برابر شوک ناشی از قطع و وصل متوالی برق دارای سیگنال های نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی  اصول کار  پس از وصل نول به ترمینال MP و فازها به ترمینالهای TSR دستگاه شروع به کار می کند پس از اتمام زمان انتخاب شده DELAY سیگنال OUT روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل می شود اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 وصل می شود در صورتیکه اشکالی مانند افت ولتاژ قطع یک فاز و یا جابجایی فازها در شبکه سه فاز پدید آید سیگنال خطای مربوطه روشن شده و همزمان با خاموش شدن سیگنال خروجی رله داخلی نیز قطع می شود اتصال داخلی ترمینال 15 به 16 وصل می شود هر بار پس از برطرف شدن خطا دستگاه زمانسنجی را آغاز می کند