دستگاه تست پمپ شمس مدل 12002 پس از انجام لوله کشی  تمام مجراهای لوله کشی را توسط در پوش مسدود کرده و در بالاترین نقطه لوله کشی  یک شیر هواگیری نصب میکنیم درضمن دریکی ازنقاط  لوله سرد را به لوله گرم متصل می کنیم تا مسیر لوله کشی به صورت یکپاچه درآید پس از ریختن آب درون لوله ها و انجام عمل هواگیری  دستگاه تست لوله را به سیستم وصل می کنیم و درون مخزن دستگاه تست آب می ریزیم و با فشار آوردن به اهرم دستگاه  تلمبه زدن دستگاه  فشار هیدروستاتیکی داخل سیستم را بالا می بریم دقت شود در هر نوع لوله مورد استفاده در بروز فشار حداکثر ی و فشار تست لوله را از کارخانه تولید کننده سوال نمائید تا فشار بالا باعث آسیب رساندن به سیستم نشود معمولا فشار 10 بار برای لوله کشی های ساختمان مناسب می باشد زمانی که فشار سیستم به روی 10 بار رسید باید شیر مابین دستگاه و لوله کشی بسته شود و بعد از یک ساعت زیر فشاربودن سیستم  درصورت کسر فشار مجموعه نسبت به رفع نشتی آن اقدام نمائید در صورتی که هیچ گونه نشتی در سیستم وجود نداشت نسبت به پوشاندن مسیرها اقدام شود