نازل پرده ای 100سانتی متر استیل براق آبنمای پرده ایتداعی کننده آبشار به صورت مصنوعی می باشد و به جهت زیبایی چشم نوازشازاین محصول استقبال زیادی شده است  این آبنما با سیستم تلاطم گیری داخلی ریزش متفاوتی به آب داده و آب را به صورت پیوسته در می آورد  آبنمای پرده ای اصولا داخل جداره مخفی می شود  به همین جهت میبایست قبل از معماری و ابنیه سازی  برای نصب لوله و آبنما شروع بکار کرد  ابعاد آبنما  در نازل پرده ای ارتفاع باکس 8cm عرض باکس 9cm و سینی آبریز  6cm می باشد حداقل مقداری که لبه سینی از جداره می بایست بیرون باشد یک و نیم سانتی متر است و می توان لبه شش سانتی متری سینی را نیز بیرون از جداره کار کرد  علت بیرون کار گذاشتن لبه سینی این است که ریزش آب با دیواره تماس نداشته باشد   در صورتی که امکان نصب نازل داخل دیواره نباشد می توان نازل را بصورت روکار نیز نصب کرد  لبه های سینی این محصول را در صورت سفارش می توان بلندتر تولید کرد  اگر مجبور به نصب محصول به صورت روکار شدید امکان تولید در طرح های شکیل تر وجود دارد تا نمای ظاهری نازل نیز المان زیبایی در آن مکان شود  برای زیبایی آبنما در شب می توان از چراغ های خطی ضدآب استفاده کرد  این چراغ ها smd می باشد که در قاب های باریک المینیومی توسط رزین  ضدآب شده است و برای نصب می بایست در قسمت لبه ی بالای سینی  به گونه ای که با آب خروجی درگیر نشود  یا زیر لبه سینی با چسب آکواریوم متصل کرد  این چراغ ها 12 ولت بوده و دارای ترانس و کنترلر می باشد  همچنین می توان با کنترل مخصوصش نور را در رنگ های مختلف ثابت کرد یا به صورت اتوماتیک برای تغییر رنگ برنامه داد  جنس پرده و شوتر از استیل 304 نگیر وارداتی است  ضخامت ورق پرده ی آب 2mm و ضخامت پرده شوتر 3mm می باشد  آبنمای شوتر نیز مشخصات مشابهی با پرده ی آب دارد با این تفاوت که لبه ی خروجی آب را می توان کامل داخل جداره کار کرد چرا که به صورت پرتابی پاشش آب داشته و دیگر آب با دیواره تماس ندارد  نحوه نصب پرده آب و شوتر  پرده آب و شوتر در سایزهای مختلف ورودی های متفاوتی دارد که نسبت به طول نازل  مقدار دبی آب  گذردهی آب  مورد نیاز نیز بیشتر می شود  به همین جهت تعداد ورودی و دهانه وروی متغییر می باشد  تعداد ورودی آب فواره پرده ای و شوتر  در ابعاد کمتر از طول 60 سانتی متریک ورودی  بین 60 تا 120 سانتی متر دو ورودی  از 120 تا 160 سانتی متر سه ورودی و 200 سانتی متر  چهار ورودی یک اینچ تعبیه میشود  برای کارکرد مناسب فواره می بایست به دبی آب و نحوه ی لوله کشی دقت کرد دبی آب مورد نیاز فواره اصولا همیشه با مشخصات کفکش یا پمپ ها یکسان نیست و برای حل این مشکل نیاز به سیستم بای پس و استفاده از والو برای همه ورودی ها می باشد  سیستم بایپس به این شکل است که در مسیر لوله کشی برای ورودی های نازل  انشعابی از لوله اصلی به داخل حوضچه توسط سه راهی گرفته و با والو سایز لوله اصلی مقداری از آب اضافه کفکش را داخل حوضچه برگشت داده میشود  هر مقدار والو بای پس باز شود  فشار و دبی پمپ در همان حوضچه تخلیه شده و حالت گردش آب پیدا می کند و هر مقدار بسته شود  فشار و دبی آب وارد سیستم فواره شده و از آن تغذیه می کند  به این ترتیب تنظیم فشار و دبی آب انجام می شود  نکته بعدی نحوه لوله کشی است که می بایست لوله اصلی از پمپ یا کفکش  که سایزش نسبت به طول نازل متغیر است و داخل جدول آورده می شود  تا قسمتی که به ی های نازل تقسیم می شود  تماما یک سایز باشد و تبدیل به سایر کوچک تر نشود  همچنین در قسمت تقسیم به تعداد ورودی های نازل نیز سایز تقسیم کننده  سه راهی یا کلکتور  هم سایز لوله اصلی باشد  بعد از تقسیم کننده تا هر ورودی  حتما سایز یک اینچ استفاده شود  توجه  در صورتی که لوله اصلی بزرگ تر باشد  مشکل ایجاد نمی شود ولی کمتر از سایز جدول مشکل ساز می شود  همچنین در سایز بندی لوله ها دقت نمایید چراکه لوله های تک لایه به دلیل ضخامت بالای لوله  سایز داخلی لوله نسبت به سایز اصلی کمتر بوده و می بایست سایز جدول با سایز داخلی لوله محاسبه شود و برای محاسبه فشار نیز حدودا هر ده متر ارتفاع  یک بار  bar  است و در انتخاب کفکش به این روش قابل محاسبه است