محافظ ولتاژ جریان سه فاز 63 آمپر دیجیتال JBH محافظ مرکزی توضیحات محافظ ولتاژ جریان سه فاز قابل تنظیم JBH محافظ بسیار کامل و قابل تنظیمی است که 4 محصول محافظ ولتاژ رله کنترل بار نمایشگر ولتاژ جریان سه فاز و CT را در خود جای داده است محافظ سه فاز مرکزی با رله قدرتمند 63 آمپری و قابلیت تنظیم پارامترهای ولتاژی  جریانی و زمانی یکی از بهترین گزینه های محافظت تجهیزات برقی سه فاز در مقابل نوسانات ولتاژ و جریان می باشد به طور کلی موارد مصرف محافظ ولتاژ جریان سه فاز شامل سه دسته کلی زیر می شود خانگی استفاده در داخل جعبه فیوز منازل درارای برق سه فاز تابلوی ورودی اصلی صنعتی انواع دستگاه های صنعتی و مصارف سه فاز مانند موتورها پمپ ها ماینرها و نصب در انواع تابلوهای برق صنعتی در انشعابات سه فاز لازم به ذکر است این محصول دارای 3 سال گارانتی تعویض می باشد بررسی تخصصی در محافظ ولتاژ جریان سه فاز JBH هجده پارامتر متفاوت مربوط به ولتاژ جریان و زمان قابل برنامه ریزی بر روی محصول است مقدار جریان مجاز عبوری از کنتاکت های محافظ برای بارهای اهمی 63 الی100 آمپر و برای بارهای القایی 25 الی40 آمپر است  توصیه های مهم هنگام نصب دستگاه توصیه می شود جهت نصب و تنظیمات از فرد متخصص استفاده شود توصیه می شود قبل از محافظ از یک عدد فیوز مینیاتوری سه فاز اصلی استفاده شود جهت اتصال سیم به دستگاه حتماً از سر سیم مناسب استفاده گردد از محکم بودن اتصالات اطمینان حاصل کنید زیرا شل بودن اتصاالت باعث ایجاد گرما و حریق می شود توصیه می شود دستگاه به صورت سالانه توسط شستی پاور یک بار قطع و وصل شود و  از صحت عملکرد رله خروجی اطمینان حاصل شود  امکانات محافظ ولتاژ مرکزی به شرح ذیل می باشد حفاظت در برابر اضافه بار  حفاظت در مقابل ولتاژ ضربه یا صاعقه حفاظت در برابر قطعی نول یا دو فاز شدن حفاظت در برابر عدم تقارن ولتاژ حفاظت در برابر توالی فاز حفاطت در برابر افت ولتاژ و اضافه ولتاژ قابلیت نصب روی ریل نمایش آخرین خطا نمایش ولتاژ نمایش خطا امکان ریست اتوماتیک قابلیت تنظیم زمان قابلیت کالیبره ولتاژ   مشخصات فنی ولتاژ نامی 230 الی 400 ولت فرکانس نامی 50 هرتز جریان نامی 63 آمپر توان مصرفی کمتر از 3 وات طول عمر مکانیکی و الکتریکی بیش از 100000 سیکل