رله کنترل فاز کتابی میکرومکس KTBP101 توضیحات کنترل فاز یا رله کنترل فاز یکی از تجهیزات حفاظتی مورد استفاده در تابلو برق است عملکرد این دستگاه الکترونیکی است و وظیفه آن حفاظت از تجهیزات در برابر اختلالات شبکه برق می باشد منظور از اختلالات کاهش یا افزایش ولتاژ و عدم تقارن یا جابه جایی فازها می باشد بررسی تخصصی پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L1 و L2 و L3 و MP در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح بودن ترتیب فازها چراغ U که نشانگر وجود ولتاژ تغذیه است به تنهایی روشن شده و بعد از زمان انتظار حدود 10 ثانیه با روشن شدن چراغ R کنتاکت 15 رله از 16 قطع و به کنتاکت 18 وصل شده و اجازه عمل به کنتاکتور اصلی را می دهد در صورت بروز هرگونه اشکال در شبکه مانند دو فاز شدن جابجایی فاز و یا افزایش و کاهش ولتاژ چراغ خطای مربوطه روشن شده و اتصال 15 از 18 جدا شده و به 16 وصل می شود که با این عمل کنتاکتور اصلی فرمان قطع می دهد مشخصات فنی ولتاژ تغذیه سه فاز 380 ولت فرکانس شبکه 50 الی 60 هرتز رله خروجی یک کنتاکت دو طرفه جریان کنتاکت حداکثر 10 آمپر طول عمر کنتاکت حداقل ده میلیون بار قطع و وصل