سنسور هوشمند دیواری روکار پارس شهاب سنسور هوشمند سقفی توکار پارس شهاب  سنسور هوشمند سقفی توکار پارس شهاب با سنسور حرکتی مایکروویو محصولی جدید است که به طور چشمگیری در کاهش مصرف انرژی موثر است  اساس کار این سنسور به این صورت است که با ارسال و دریافت امواج ماکروویو که هنگام برخورد با یک جسم متحرک باز می گردند عمل می کند و چنانچه انسان یا جسم متحرک در محدوده این امواج قرار بگیرند متوجه حضور آن می گردد و تا زمانی که انسان یا جسم در حال حرکت باشند مدار را بسته نگه داشته و پس از دریافت آخرین حرکت و طی شدن زمان تایمر مدار را باز می کند  تنظیم نحوه عملکرد  با قرار دادن کلید در حالت ON مصرف کننده همواره روشن و در حالت OFF همواره خاموش است در این دو حالت سنسور از مدار خارج می شود با قرار گرفتن در حالت PIR سنسور طبق تنظیمات انجام گرفته عمل می کند  نکات کلیدی  زاویه دید این کلید 360 درجه می باشد  مناسب برای روشنایی راهرو راه پله پارکینگ سرویس بهداشتی انبار و مکان هایی که نیاز به روشنایی موقت دارند  از نصب کلید در مسیر کانال های تهویه مطبوع و یا در مسیر جریان منبع های حرارتی مانند اجاق بخاری رادیاتور و یا هر منبع حرارتی دیگر خودداری کنید  کلیه حسگرهای حرارتی باید دور از منبع روشنایی نصب گردند باید توجه داشت که لامپ نیز می تواند به عنوان منبع حرارتی برای کلید ایجاد مشکل کند از این رو هرگز کلید را نزدیک لامپ نصب نکنید و حداقل فاصله بین آن ها باید 70 سانتیمتر باشد  دقت شود که در محدوده نصب کلید هیچ جسم متحرکی وجود نداشته باشد  این کلید قابلیت راه اندازی مصرف کننده ای تا حداکثر 500 وات در مدار نصب با کلید را دارا می باشد  استفاده از این کلید برای لامپ های کم مصرف توصیه نمی شود در صورتی که از لامپ فلورسنت استفاده شود حتما از بالاست الکترونیکی دیجیتال به جای بالاست القایی و استارتر استفاده گردد  استفاده از این کلید برای لامپ های LED و لامپ های رشته ای با رعایت فاصله از کلید توصیه می شود  دمای مناسب برای عملکرد صحیح کلید 20 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد  تنظیم زمان  دامنه تنظیم زمان از حداقل 10 ثانیه تا حداکثر 7 دقیقه می باشد تا زمانی که حرکت در میدان دید کلید باشد جریان برق برقرار است و پس از خارج شدن متحرک از دید کلید و اتمام زمان تایمر جریان قطع می گردد   تنظیم حساسیت به روشنایی محیط با تنظیم نمودن این متغیر از طریق اهرم تعبیه شده می توان میزان حداقل نور برای فعال شدن کلید چراغ را تعیین کرد کلید در حالت مینیمم در نور کمتر از 10 لوکس فعال می گردد و در حالت ماکزیمم به طور 24 ساعت و بدون توجه به میزان نور محیط عمل خواهد کرد