پمپ سیرکولاتورLPP 4020515    2 vertical inline pump پمپ های خطی LPP لیو از جمله پمپ های سیرکولاتور می باشد که در مدل های زیادی در این  کارخانه تولید می گردند این پمپ ها در کاربردهایی از قبیل گردش آب گرم و سرد در سیستم های تهویه مطبوع سیستم های انتقال آب افزایش فشار آب در خط لوله اصلی سیستم های شستشو تغذیه دیگ بخار سیستم های تصفیه آب آتش نشانی و  کاربرد دارند  پمپ های LPP دارای مدل ها در محدوده وسیعی با اندازه ورودی و خروجی از 125 الی 10 اینچ می باشند و حداکثر آبدهی معادل 760 مترمکعب بر ساعت و حداکثر ارتفاع هد 85 متر را دارند این پمپ ها قادر به انتقال سیال با دمای 0 الی 90 درجه سانتیگراد می باشند  این پمپ ها با دو مدل موتور با سرعت های 1450 یا 2900 دور در دقیقه بر حسب مدل تولید می گردند و دارای محدوده توان الکتروموتور از 037 الی 132 کیلو وات می باشد کلاس عایق حرارتی این موتور ها F و کلاس حفاظت محیطی آنها IP55 می باشد  بدنه و پروانه پمپ های LPP از چدن ضد زنگ HT200 ساخته شده است که به جهت جلوگیری از زنگ زدگی توسط عملیات الکتروفریوز رنگ آمیزی ضد زنگ محصول به کمک نیروی مغناطیسی ضد زنگ شده اند و مقاومت بسیار خوبی در مقابل زنگ زدگی حتی در محیط هایی با رطوبت بالا دارد شفت این پمپ ها از استنلس استیل 304 ساخته شده و در آنها از سیل مکانیکی با طول زیاد Long type  mechanical seal استفاده شده است که عملکرد بهتری در آب بندی دارد  طراحی پمپ های LPP توسط یک تیم حرفه ای ایتالیایی بر اساس آخرین استانداردهای دنیا انجام شده است و ساخت آن در کارخانجات لیو توسط پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا تولید و هر یک از پمپ های تولید شده در یک دستگاه پیشرفته تست می گردد در کل پمپ های سیرکولاتور LPP با توجه به دانش بالای طراحی تولید و تست گزینه بسیار مناسب با عملکرد مطمئن پایدار و مقرون به صرفه می باشند که در محدوده ی وسیعی از ابعاد آبدهی و هد نیاز های پروژه ای بزرگ و کوچک را مرتفع می سازند  سایر حداکثر ارتفاعهد M	025 حداکثر آبدهیدبیM3H	035 حداکثردمای سیال درجه سانتی گراد	90درجه سانتی گراد حداکثر عمق غوطه وری M	 سیال قابل پمپ	آب تمیز دور موتور rpm	2950 قطر دهانه ورودی INCH	12 1 قطر دهانه خروجی INCH	12 1 جنس بدنه پمپ	چدن ضد زنگ Cast iron جنس آبندی	 جنس سیم پیج	مس جنس پروانه	چدن ضد زنگ Cast iron جنس شفت	استنلس استیل 304 AISI304 وزن با جعبه kg	49 کاربرد 1	صنعتی کاربرد 2	 کاربرد 3	 توان HP	002 توان KW	0015 شدت جریان A	 فرکانس	 فاز	سه فاز طول سیم m	 زمان کارکرد در نصف توان	 ولتاژ کاری V	380 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور	F کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور	IP55