ماژول کنترلر دما و رطوبت دیجیتال مدل XYTR01 معرفی  ماژول ترموستات دیجیتال دما و روطوبت روپنلی مدل XYTR01دارای سنسور دما و رطوبت SHT20 با 1 متر طول سیم کاربرد در خانه هوشمند تاسیسات ساختمانی مصارف صنعتی و لوازم خانگی و  با رنج دمایی 20 تا 60 درجه سانتی گراد دقت 01 درجه سانتی گراد و رطوبت 0 تا 100 درصد ب همراه دو رله خروجی مجزا برای دما و رطوبت  مشخصات  ولتاژ کاری 6 الی 30 ولت DC و 5 ولت DC از طریق درگاه microUSB اندازه ابعاد 61x58x20mm دما دارای دو مد Heating و Cooling مد Cooling دمای حد پایین بیشتر از دمای حد بالا C مد Heating دمای حد بالا بیشتر از دمای حد پایین H انتخاب مد به صورت خودکار می باشد و در صورتی که دمای حد پایین از دمای حد بالا بیشتر باشد مد Cool و در صورتی که دمای حد بالا بزرگتر از دمای حد پایین باشد مد Heat می باشد در مد Cooling در صورتی که دمای اندازه گیری شده از دمای حد پایین بیشتر باشد رله وصل می شود و در صورتی که دما از دمای حد بالا کمتر شود رله قطع  می شودهدف کنترل سیستم خنک کننده است مد Heating به صورت برعکس کارمی کند در صورتی که دمای اندازه گیری شده از دمای حد پایین کمتر باشد رله وصل و چراغ قرمز روشن می شود و در صورتی که از دمای حد بالا تجاوز کند رله قطع می شودهدف کنترل سیستم گرمایشی است فعال شدن رله ها از طریق چراغ قرمز و چشمک زدن مد مشخص می شود  رطوبت دارای دو مدDehumidification و Humidification مد Dehumidification خشکیرطوبت حد پایین بیشتر از حد بالا d مد Humidification مرطوبرطوبت حد بالا بیشتر از حد پایین E انتخاب مد به صورت خودکار می باشد و در صورتی که دمای حد پایین از دمای حد بالا بیشتر باشد مد dehumidification و در صورتی که دمای حد بالا بزرگتر از دمای حد پایین باشد مد humidification می باشد در مد خشکی در صورتی که رطوبت اندازه گیری شده از حد بالا بیشتر باشد رله وصل می شود و در صورتی که رطوبت از حد پایین کمتر شود رله قطع می شودهدف کنترل سیستم خشک کن و در مد مرطوب در صورتی که رطوبت از حد پایین کمتر باشد رله وصل می شود می شود و در صورتی که اگر از حد بالا تجاوز کند رله قطع می شودهدف کنترل سیستم رطوبت ساز فعال شدن رله ها از طریق چراغ سبز و چشمک زدن مد مشخص می شود  برای هر دو قسمت دما و رطوبت سیستم دارای تابع تصحیح انحراف می باشد و قابلیت کالیبراسیون دارد که اگر سیستم در طولانی مدت کار کند مقدار دما و رطوبت مجموع مقدار اندازه گیری شده با مقدار کالیبراسیون می باشد  نحوه تنظیم پارامترهای مورد نیاز  برای تنظیم حد بالای دما 3 ثانیه بر روی TM فشار داده و وارد تنظیمات سطح بالای دما می شوید با استفاده از کلیدهای جهت دار حد بالای دما را مشخص کنید و بعد از 6 ثانیه به صورت خودکار تنظیمات ذخیره می شود برای تنظیم حد پایین نیز مراحل بالا تکرار می شود برای تنظیمات پارامترهای رطوبت نیز به روش فوق عمل میکنید پشتیبانی از ارتباط سریال UART برای برنامه ریزی و تنظیم پارامتر با بادریت 9600 و طول داده 8 بیتی و 1 بیت پایان