متعدد با مجموع طول کل کانال رفت و برگشت حداکثر تا 15 متر ارایه میدهد هوای کانال برگشت نباید از محیطهای مرطوب و دارای گازهای خورنده و یا قابل اشتعال اخذ گردد ابعاد کانال برگشت میبایست حدودا 50x50 سانتی متر باشد جهت تعیین قطر لوله گاز مورد نیاز دستگاه میتوان از جدول مندرج در آلبوم عکسها استفاده نمود شیلنگ گاز متصل کننده لوله گاز به دستگاه میبایست از نوع دولا منجیددار با قطر سه چهارم اینچ و حداکثر طول 2 متر باشد کابل برق مورد نیاز دستگاه 15x9  نه رشته با ضخامت سطح مقطع 15