ماژول ترموستات دما نحوه استفاده با فشار لحظه ای کلید SET می توان دمای تحریک را تعیین کرد برای تنظیم دمای تحریک با فشار دادن لحظه ای کلید SET نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند مقدار پیش فرض بر روی 28 درجه تنظیم شده که می توان با کلیدهای  تغییر داد بعد از انجام تغییرات با زدن کلید SET تنظیمات دمای تحریک تثبیت می شود برای تنظیم پارامترهای مورد نیاز چند ثانیه کلید SET را فشار داده و وارد مد تنظیم پارامتر شوید باکلیدهای جهت دار در بین پارامترهای محتلف جابحا شده و با دوباره زدن کلید SET وارد تنظیمات پارامتر مربوطه می شوید مدهای کاری و پارامترهای قابل تنظیم P0 دارای دو حالت سردCool و گرمHeat که رله را در دمای تعیین شدهدمای تحریک قطع یا وصل کند Cool وقتی دما از حد مجاز تعیین شده بیشتر باشدرله وصل می شود و بالعکسهدف کنترل سیستم سرمایشی Heat وقتی دما از حد مجاز تعیین شده کمتر باشد رله وصل می شود و بالعکسهدف کنترل سیستم گرمایشی P1 هیسترزیس برای تعیین تلورانس حساسیت به کار می رود تغییرات وضعیت رله با حساسیت تعیین شده برای سیستم مرتبط است و بعد از تغییر وضعیت رله تغییرات جزئی دما موجب تغییر وضعیت رله نمی شود تا زمانی که حساسیت تعیین شده رفع شود به طور مثال دمای تعیین شده 30 درجه است بعد از گذشتن از این دما سیستم رله را قطع می کند در صورتی که حساسیت سیستم روی 2 درجه تنظیم شده باشد تا 28 درجه رله تغییر وضعیت نمی دهد P2 حداکثر مجاز دما را تعیین می کند P3 حداقل مجاز دما را تعیین می کند P4 برای کالیبره کردن مورد استفاده قرار می گیرد به این صورت که با توجه به اختلاف دمای اندازه گیری شده با دمای واقعی یک Offset برای سیستم تعریف می شود که در صورت نداشتن دماسنج دقیق مقدار پیش فرض صفر مطلوب می باشد   فروشگاه جوجه کشی پرطلا  صفحه اصلی  محصولات  کیت کنترل دما  رطوبت  تایمر  ترموستات دماسنج  ماژول ترموستات دما        ماژول ترموستات دما کد محصول  22622978  قیمت 60000 تومان موجود  نحوه استفاده با فشار لحظه ای کلید SET می توان دمای تحریک را تعیین کرد برای تنظیم دمای تحریک با فشار دادن لحظه ای کلید SET نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند مقدار پیش فرض بر روی 28 درجه تنظیم شده که می توان با کلیدهای  تغییر داد بعد از انجام تغییرات با زدن کلید SET تنظیمات دمای تحریک تثبیت می شود برای تنظیم پارامترهای مورد نیاز چند ثانیه کلید SET را فشار داده و وارد مد تنظیم پارامتر شوید باکلیدهای جهت دار در بین پارامترهای محتلف جابحا شده و با دوباره زدن کلید SET وارد تنظیمات پارامتر مربوطه می شوید مدهای کاری و پارامترهای قابل تنظیم P0 دارای دو حالت سردCool و گرمHeat که رله را در دمای تعیین شدهدمای تحریک قطع یا وصل کند Cool وقتی دما از حد مجاز تعیین شده بیشتر باشدرله وصل می شود و بالعکسهدف کنترل سیستم سرمایشی Heat وقتی دما از حد مجاز تعیین شده کمتر باشد رله وصل می شود و بالعکسهدف کنترل سیستم گرمایشی P1 هیسترزیس برای تعیین تلورانس حساسیت به کار می رود تغییرات وضعیت رله با حساسیت تعیین شده برای سیستم مرتبط است و بعد از تغییر وضعیت رله تغییرات جزئی دما موجب تغییر وضعیت رله نمی شود تا زمانی که حساسیت تعیین شده رفع شود به طور مثال دمای تعیین شده 30 درجه است بعد از گذشتن از این دما سیستم رله را قطع می کند در صورتی که حساسیت سیستم روی 2 درجه تنظیم شده باشد تا 28 درجه رله تغییر وضعیت نمی دهد P2 حداکثر مجاز دما را تعیین می کند P3 حداقل مجاز دما را تعیین می کند P4 برای کالیبره کردن مورد استفاده قرار می گیرد به این صورت که با توجه به اختلاف دمای اندازه گیری شده با دمای واقعی یک Offset برای سیستم تعریف می شود که در صورت نداشتن دماسنج دقیق مقدار پیش فرض صفر مطلوب می باشد   محدوده ی کنترل  50 تا 110 درجه سلسیوس  دقت کنترلی  01 درجه سلسیوس  نرخ به روز رسانی  055  تغذیه ورودی  DC12V  ورودی اندازه گیری  سنسور NTC 10K 05 ضد آب  محدوده دمای اندازه گیری 50 تا 110  محدوده ی خروجی  رله های 10 آمپری  رطوبت محیط  20 تا 85  دمای محیط  10 تا 60 درجه سلسیوس  ابعاد  48  40mm  نوع نمایشگر  028 inch