19.2.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 48/13 (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 10 februari 2009 om att inte offentliggöra hänvisningen till standard EN 3-9:2006 ”Handbrandsläckare - Del 9: Tilläggskrav till EN 3-7 för kolsyresläckare”, i enlighet med direktiv 97/23/EG om tryckbärande anordningar [delgivet med nr K(2009) 666] (Text av betydelse för EES) (2009/140/EG) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av medlems- staternas lagstiftning om tryckbärande anordningar (!), särskilt artikel 6, med beaktande av yttrandet från den ständiga kommitté som inrättats i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rå- dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informa- tionsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjäns- ter (2), och av följande skäl: (1) — I direktiv 97/23/EG föreskrivs att tryckbärande anord- ningar och aggregat inte får släppas ut på marknaden och tas i bruk om de utgör en risk för hälsa och säkerhet för människor och, i förekommande fall, husdjur eller egendom när de installeras och underhålls på lämpligt sätt och används ändamålsenligt. (!) EGT L 181, 9.7.1997, s. 1. (2) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. (2) Tryckbärande anordningar och aggregat antas uppfylla de väsentliga krav som anges i bilaga I till direktiv 97/23/EG om de överensstämmer med de nationella standarder som överför de harmoniserade standarder till vilka hän- visningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Med tillämpning av vad som anges i artikel 6 i direktiv 97/23/EG har Sverige protesterat formellt mot standard EN 3-9:2006, som den europeiska standardiseringsorga- nisationen CEN antog den 2 november 2006 och till vilken en hänvisning ännu inte har offentliggjorts i Euro- peiska unionens officiella tidning. Sverige anse att avsnitten 4, 5.1, 5.2, 5.4, 6 och 8 i standard EN 3—-9:2006 inte uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 97/23/EG. När det gäller avsnitt 4 (material) i EN 3-9:2006 anser Sverige att endast allmän information ges, och att det därför inte är möjligt att fastställa bestämmelser om tek- niska lösningar rörande materialkraven i punkt 4 i bilaga I till direktiv 97/23/EG. Det precisa valet av material är, i detta sammanhang, en väsentlig faktor för om flera av de väsentliga säkerhetskraven för tryckbärande utrustning ska kunna uppfyllas i enlighet med det relevanta kravet i mandat M/071 till CEN.