L 335/10 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2007 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1516/2007 av den 19 december 2007 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av sedvanliga läckagekontrollkrav för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT (6) — Indirekta mätmetoder bör användas om läckaget sker DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (!), särskilt artikel 3.7, och av följande skäl: (1) — Enligt förordning (EG) nr 842/2006 ska register över kyl- , luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning inne- hålla viss information. För att förordningen ska kunna tillämpas på effektivast sätt, är det lämpligt att registren över utrustning innehåller ytterligare information. (2) — Information om mängden fluorerade växthusgaser bör ingå i registren över utrustning. Om mängden inte är känd, bör operatören för utrustningen se till att certifie- rad personal fastställer mängden, vilket underlättar läck- agekontrollen. (3) — Innan läckagekontrollen utförs, bör den certifierade per- sonalen dels gå igenom registren över utrustning för att se om det förekommit problem tidigare, dels läsa igenom tidigare rapporter. (4) — För att kontrollen ska bli så effektiv som möjligt, bör den inriktas på de delar av utrustningen där risken för läckage är som störst. (5) — Läckagekontroller bör utföras med direkta eller indirekta mätmetoder. Med direkta mätmetoder hittar man läckage med hjälp av spårningsutrustning som kan avgöra om den fluorerade växthusgasen läcker ut från systemet. In- direkta mätmetoder baseras på onormala systemvärden och analys av relevanta parametrar. (!) EUT L 161, 14.6.2006, s. 1. mycket långsamt och om utrustningen finns i lokaler med god ventilation, vilket gör det svårt att upptäcka läckage i luften av fluorerade växthusgaser. För att kunna fastställa exakt var läckaget sker, måste man använda direkta mätmetoder. Beslut om vilken mätmetod som ska användas bör från fall till fall fattas av certifierad personal med nödvändig utbildning och erfarenhet. (7) Om det finns misstanke om läckage, bör kontroll ske för att fastställa om så är fallet och läckaget repareras. (8) — För att inte äventyra säkerheten hos det system som ska repareras, bör uppföljningskontrollen enligt förordning (EG) nr 842/2006 inriktas på de systemdelar där läckaget upptäcktes och på kringliggande delar. (9) — Bristfälliga installationer av nya system utgör en bety- dande läckagerisk. Nyligen installerade system bör därför läckagekontrolleras omedelbart efter driftsättningen. (10) — De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är fören- liga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18.1 i Europaparlamentets och rå- dets förordning (EG) 2037/2000 (?). HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Syfte och tillämpningsområde I den här förordningen fastställs, i enlighet med förordning (EG) nr 842/2006, sedvanliga läckagekontrollkrav för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som är i drift, eller tillfälligt ur drift, och som innehåller minst tre kilogram fluorerade växthusgaser. (?) EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/540/EG (EUT L 198, 31.7.2007, s. 35).