L 333/4 Europeiska unionens officiella tidning 19.12.2007 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1497/2007 av den 18 december 2007 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av sedvanliga kontrollkrav avseende läckage för stationära brandskyddssystem som innehåller vissa fluorerade växthusgaser (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (!), särskilt artikel 3.7, och av följande skäl: (1) — I brandskyddssystem som består av flera sammankopp- lade behållare som installerats med tanke på en särskild brandrisk i ett avgränsat utrymme bör kvantiteten fluo- rerade växthusgaser beräknas utifrån den totala kvantite- ten fluorerade växthusgaser för behållarna, så att kon- trollfrekvensen står i proportion till den faktiska kvanti- teten fluorerade växthusgaser. (2) — Enligt förordning (EG) nr 842/2006 ska register för brandskyddssystem innehålla vissa typer av information. För att säkerställa att förordning (EG) nr 842/2006 ge- nomförs på ett effektivt sätt bör det föreskrivas att ytter- ligare information ska föras in i registren. (3) - Kvantiteten fluorerade växthusgaser bör därför anges i registren. Om denna kvantitet inte är känd bör operatö- ren för brandskyddssystemet se till att den fastställs av certifierad personal, så att kontroller avseende läckage underlättas. (4) — Innan kontrollen avseende läckage utförs bör certifierad personal noggrant gå igenom informationen i registren för att fastställa tidigare problem och ta del av tidigare rapporter. (5) — För att läckage ska kunna undvikas på ett effektivt sätt bör kontrollerna avseende läckage koncentreras på de delar av brandskyddssystemet där risken för läckage är störst. (!) EUT L 161, 14.6.2006, s. 1. (6) - Om det finns misstanke om läckage bör en kontroll göras för att identifiera och åtgärda problemet. (7) — Bristfällig installation av nya system innebär betydande risker för läckage. Nyligen installerade system bör därför kontrolleras avseende läckage omedelbart efter det att de tagits i bruk. (8) — För att säkerställa att ett fel i systemet åtgärdats på lämp- ligt sätt bör den uppföljande kontroll som föreskrivs i förordning (EG) nr 842/2006 koncentreras på de delar av systemet där läckaget upptäcktes samt intilliggande delar. (9) — De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är fören- liga med yttrandet från den kommitté som inrättades genom artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets för- ordning (EG) nr 2037/2000 (?). HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Syfte och tillämpningsområde I denna förordning fastställs, i enlighet med förordning (EG) nr 842/2006, kontrollkrav avseende läckage för idriftsatta eller till- fälligt avstängda stationära anläggningar som består av en eller flera sammankopplade behållare, inklusive dithörande delar som installerats med tanke på en särskild brandrisk i ett avgränsat utrymme, nedan kallade brandskyddssystem. Denna förordning ska tillämpas på brandskyddssystem som in- nehåller minst 3 kg fluorerade växthusgaser. Artikel 2 Systemregistret 1. - Operatören ska ange sitt namn, sin postadress och sitt telefonnummer i det register som avses i artikel 3.6 i förordning (EG) nr 842/2006, nedan kallat systemregistret. 2. — Kvantiteten fluorerade växthusgaser i brandskyddssystemet ska anges i systemregistret. (?) EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 899/2007 (EUT L 196, 28.7.2007, s. 24).