L 333/4 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19.12.2007 REGULAMENTUL (CE) NR. 1497/2007 AL COMISIEI din 18 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staţionare de protecție împotriva incendiilor, care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (Text cu relevanță pentru SEE) COMISIA COMUNITAÎILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parla- mentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (!), în special articolul 3 alineatul (7), întrucât: (1)  În cazul sistemelor de protecţie împotriva incendiilor care cuprind mai multe containere interconectate instalate pentru a răspunde unui risc specific de incendiu într-un spațiu delimitat, conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră trebuie calculat pe baza conţinutului total de gaze din respectivele containere în vederea asigurării unei frecvențe a verificărilor corespunzătoare conținutului efectiv de gaze fluorurate cu efect de seră. (2)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006, registrele privind sistemele de protecție împotriva incen- diilor trebuie să conțină anumite informații. În scopul asigurării punerii în aplicare eficiente a Regulamentului (CE) nr. 842/2006, este necesar să se prevadă intro- ducerea de informații suplimentare în  registrele sistemelor respective. (3) Informaţiile privind conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră trebuie incluse în registrele sistemelor. În cazul în care nu se cunoaşte conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră, operatorul sistemului respectiv de protecţie împotriva incendiilor trebuie să se asigure că acest conținut este determinat de către personal autorizat, pentru a facilita verificările în vederea detectării scur- gerilor. (4)  Înainte de verificarea în vederea detectării scurgerilor, personalul autorizat trebuie să examineze cu atenție informațiile cuprinse în registrele sistemelor pentru a identifica toate problemele anterioare și pentru a consulta rapoartele respective. (5)  În vederea asigurării unui control eficient al scurgerilor, verificările trebuie să se concentreze asupra părţilor sistemului de protecție împotriva incendiilor în care este cel mai probabil să se producă scurgeri. () JO L 161, 14.6.2006, p. 1. (6) În cazul în care există o suspiciune de scurgere, este necesară o verificare în vederea detectării și a reparării ei. (7) Instalaţiile defecte ale noilor sisteme reprezintă un risc semnificativ de scurgere. Din acest motiv, sistemele nou-instalate trebuie verificate în vederea detectării scur- gerilor imediat după punerea în funcţiune. (8)  În vederea asigurării siguranței sistemului reparat, verifi- cările de control prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 842/2006 trebuie să se concentreze pe părțile sistemului în care s-a detectat scurgerea și pe părțile adiacente. (9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului (?), ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Obiectul și domeniul de aplicare Prezentul regulament stabileşte, în conformitate cu Regula- mentul (CE) nr. 842/2006, cerințele de verificare standard pentru sistemele staționare, în funcţiune sau oprite temporar, care constau în unul sau mai multe containere interconectate, inclusiv componentele asociate, instalate pentru a răspunde unui risc specific de incendiu într-un spaţiu delimitat, denumite în continuare „sisteme de protecție împotriva incendiilor”. Regulamentul se aplică sistemelor de protecție împotriva incen- diilor care conțin trei sau mai multe kilograme de gaze fluo- rurate cu efect de seră. Articolul 2 Registrul sistemului (1) Operatorul îşi indică denumirea, adresa poştală şi numărul de telefon în registrul menționat la articolul 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, denumit în continuare „registrul sistemului”. (2) Conţinutul de gaze fluorurate cu efect de seră din sistemul de protecție împotriva incendiilor se indică în registrul sistemului. () JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 899/2007 al Comisiei O L 196, 28.7.2007, p. 24).