L 333/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2007 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Furopejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektó- rych fluorowanych gazów cieplarnianych (!), w szczególności jego art. 3 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje: () W systemach ochrony przeciwpożarowej składających się z szeregu połączonych zbiorników zainstalowanych ze względu na określone zagrożenie pożarowe na określonej przestrzeni ładunek fluorowanych gazów cieplarnianych należy obliczać na podstawie sumy ładunku tych gazów w zZbiornikach, tak aby zapewnić odpowiednią dla rzeczywistego ładunku fluorowanych gazów cieplarnia- nych częstotliwość kontroli. (2)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 doku- mentacja dotycząca systemów ochrony przeciwpoża- rowej zawiera określone informacje. W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 należy przewidzieć włączenie do dokumentacji dodatkowych informacji. (3)) W dokumentacji należy zawrzeć informacje na temat ładunku — — fluorowanych — gazów — cieplarnianych. W przypadku, gdy ładunek fluorowanych gazów cieplar- nianych nie jest znany, dany operator systemu ochrony przeciwpożarowej powinien zapewnić ustalenie tego ładunku przez uprawniony personel w celu ułatwienia kontroli szczelności. (4)  Przed przeprowadzeniem kontroli szczelności upraw- niony personel powinien uważnie sprawdzić informacje zawarte w dokumentacji dotyczącej systemu w celu określenia — wszelkich  wcześniejszych  problemów, a także zapoznać się z wcześniejszymi sprawozdaniami. (5) W celu zapewnienia skutecznej kontroli szczelności kontrole powinny koncentrować się na tych częściach systemu ochrony przeciwpożarowej, w których wystą- pienie nieszczelności jest najbardziej prawdopodobne. () Dz.U. L 161 z 14.6.2006, str. 1. (6) — W przypadku, gdy istnieją podstawy, aby przypuszczać, że wystąpiła nieszczelność, należy dokonać kontroli w celu jej identyfikacji i naprawy. (7) Poważne zagrożenie wystąpieniem nieszczelności zwią- zane jest z wadliwą instalacją nowych systemów. Dlatego nowo zainstalowane systemy powinny być poddawane kontroli szczelności natychmiast po ich oddaniu do eksploatacji. (8) W celu zapewnienia skuteczności napraw systemu, kolejne kontrole, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006, powinny koncentrować się na tych częściach systemu, w których wykryto nieszczelność, oraz na częściach przylegających. (9)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parla- mentu Europejskiego i Rady (*), PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Przedmiot i zakres Niniejszym — rozporządzeniem  ustanawia  się  zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 standardowe wymogi kontroli szczelności w odniesieniu do  działających i tymczasowo wyłączonych z eksploatacji stacjonarnych systemów składających się z jednego zbiornika lub z szeregu połączonych zbiorników wraz z elementami towarzyszącymi zainstalowanymi ze względu na określone zagrożenie pożarowe na określonej przestrzeni, zwanych dalej „systemami ochrony przeciwpożarowej”. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających przynajmniej 3 kg fluorowa- nych gazów cieplarnianych. Artykuł 2 Dokumentacja dotycząca systemu 1. W dokumentacji, o której mowa w art. 3 ust. 6 rozpo- rządzenia (WE) nr 842/2006, zwanej dalej „dokumentacją doty- czącą systemu”, operator zamieszcza swoją nazwę, adres pocztowy i numer telefonu. 2. W dokumentacji dotyczącej systemu zamieszcza się infor- mację na temat ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych w systemie ochrony przeciwpożarowej. () Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie- nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 899/2007 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 24).