L 333/4 Den Europæiske Unions Tidende 19.12.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1497/2007 af 18. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af standardlækagekontrolkrav til stationære brandsikringssystemer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige driv- husgasser (!), særlig artikel 3, stk. 7, og ud fra følgende betragtninger: (1) — I brandsikringssystemer, der omfatter — forskellige indbyrdes forbundne beholdere, der er installeret til at imødekomme en specifik brandrisiko i et afgrænset rum, bør mængden af fluorholdige  drivhusgasser beregnes på basis af den samlede mængde af stofferne i de pågældende beholdere for at sikre, at kontrolhyppig- heden svarer til den effektive mængde af fluorholdige drivhusgasser. (2) — I henhold til forordning (EF) nr. 842/2006 skal forteg- nelser over brandsikringssystemer indeholde bestemte oplysninger. For at sikre en korrekt gennemførelse af forordning (EF) nr. 842/2006 er det hensigtsmæssigt at sørge for, at der opføres supplerende oplysninger i systemfortegnelserne. (3) — Oplysninger om mængden af fluorholdige drivhusgasser bør opføres i systemfortegnelserne. Hvis mængden af fluorholdige drivhusgasser ikke er kendt, bør operatøren af det pågældende brandsikringssystem sørge for, at auto- riseret personale bestemmer den pågældende mængde af hensyn til lækagekontrollen. (4) — Før der foretages lækagekontrol, bør autoriseret personale nøje gennemgå oplysningerne i systemfortegnelsen for eventuelle tidligere problemer og konsultere tidligere rapporteringer. (5) — For at sikre en effektiv lækagekontrol bør lækagekon- trollen være fokuseret på de dele af brandsikringssy- stemet, hvor der er størst risiko for lækage. ()) EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1. (6) — Hvor der er formodning om lækage, bør det følges op af en ny kontrol, så den bliver fundet og repareret. (7) — Ukorrekt installation af nye systemer udgør en væsentlig lækagerisiko. Derfor bør nyinstallerede systemer kontrol- leres for lækage straks efter, at de er sat i drift. (8) — For at sikre effektiv reparation af systemet bør efterføl- gende kontrol som omhandlet i forordning (EF) nr. 842/2006 fokusere på de dele af systemet, hvor der er detekteret lækage, og de tilstødende dele. (9) — Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem- melse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forord- ning (EF) nr. 2037/2000 ?) — UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Formål og anvendelsesområde Denne forordning fastsætter i medfør af forordning (EF) nr. 842/2006 standardlækagekontrolkrav for stationære systemer, som er i drift og midlertidigt ude af drift, som består af en eller flere indbyrdes forbundne beholdere, inkl. tilknyttede dele, og som er installeret til at imødekomme en specifik brand- risiko i et afgrænset rum, i det følgende benævnt »brandsikrings- systemer«. Forordningen gælder for brandsikringssystemer, der indeholder 3 kg fluorholdige drivhusgasser eller mere. Artikel 2 Systemfortegnelse 1. — Operatøren anfører navn, postadresse og telefonnummer i den fortegnelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, i forordning (EF) nr. 842/2006, i det følgende benævnt »systemfortegnelsen«. 2. Mængden af fluorholdige drivhusgasser i et brandsikrings- system anføres i systemfortegnelsen. (?) EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/540/EF (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 24).