1. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 13 Μαίου /23 Ιουν. 1936 Περί κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Με την παρ. 3 άρθρ. 11 του Π.Δ. 38/91 (ΦΕΚ Α’ 21), Τόμ. 13, σελ. 68,15, ορίστηκε ότι: «Καταργείται το Β.Δ. 13.5./23/6/1936 «Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των αποφάσεων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με τις οποίες εγκρίνονται και γίνονται υποχρεωτικές οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αριθ. 2411/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανομής κρύου – ζεστού νερού» και 2412/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα Αποχετεύσεων». Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρ. 9 του από 17ης Ιουλ. 1923 Ν.Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ.» και την υπ’ αριθ. 199 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού. Εγκρίνομεν τον κατά τας εφεξής διατάξεις κανονισμόν εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, εφαρμοστέον δια το συγκρότημα Αθηνών-Πειραιώς, μετά των πέριξ Προαστείων και συνοικισμών, δια την Θεσ/νίκην, τον Βόλον και την Λάρισαν και μόνον δι’ οικοδομάς αξίας ανωτέρας των (τριακοσίων χιλιάδων) δραχμών, δυνάμενον δε να επεκτείνεται δι’ Υπουργικής αποφάσεως και εις ετέρας πόλεις του Κράτους. Πάντως ισχύει ούτος εις πάσαν περίπτωσιν καθ’ ην πρόκειται περί κτιρίων προοριζομένων δια Νοσοκομεία, Ορφανοτροφεία, Εκπαιδευτήρια, Ξενοδοχεία, και Λουτρικάς εγκαταστάσεις. Το ανωτέρω ποσόν ηυξήθη αλλεπαλλήλως, τέλος δε εις δρχ. 200.000.000 δια του Β.Δ. 21/24 Μαρτ. 1951 περί αναπροσαρμογής της αξίας των κτιρίων δια την εφαρμογήν του Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων. Τα άρθρ. 61,62 και 63 του από 3 Απρ. 1929 Δ/τος «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους», αντικαθίστανται δια των εξής. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥ ΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μέρος Ι Ειδικοί Ορισμοί Οι εν τω παρόντι κανονισμώ αναφερόμενοι τεχνικοί ορισμοί, έχουσιν ως προς την εφαρμογήν αυτού, τας κάτωθι διασαφηνιζομένας σημασίας. 1.Εσωτερικαί υδραυλικαί εγκαταστάσεις:Αι «εσωτερικαί υδραυλικαί εγκαταστάσεις» του κτιρίου περιλαμβάνουσι τους σωλήνας διανομής ύδατος, τους υδραυλικούς υποδοχείς, τας παγίδας (σίφωνας), τους σωλήνας ακαθάρτων, αποχετεύσεως και αερισμού, τον εντός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν, τον εκτός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν, το δίκτυον αποχετεύσεως των ομβρίων υδάτων, ως και τα διάφορα ειδικά τεμάχια και συνδέσεις αυτών, τας κειμένας εντός ή πλησίον του κτιρίου, έχουσι δε σκοπόν την διανομήν του ύδατος εντός του κτιρίου και την από του κτιρίου απομάκρυνσιν των ακαθάρτων και αχρήστων υγρών, των ομβρίων υδάτων και των δια του ύδατος μεταφερομένων ακαθαρσιών και αχρήστων υλικών. 2.Σωλήν παροχετεύσεως ύδατος:Ο «σωλήν παροχετεύσεως» είναι ο σωλήν ο συνδέων το δίκτυον υδατοδιανομής της πόλεως μετά του δικτύου διανομής ύδατος του κτιρίου. 3.Σωλήνες διανομής ύδατος:Οι «σωλήνες διανομής ύδατος» είναι οι διανέμοντες το ύδωρ εκ του σωλήνος παροχετεύσεως εις τους διαφόρους υδραυλικούς υποδοχείς του κτιρίου. 4.Υδραυλικοί υποδοχείς:Οι «υδραυλικοί υποδοχείς» είναι οι εγκατεστημένοι υποδοχείς οι προοριζόμενοι να δέχωνται και αποχετεύωσι το ύδωρ, τα ακάθαρτα υγρά, ή τας ακαθαρσίας και άχρηστα υλικά τας δυναμένας να παρασυρθώσιν υπό του ύδατος, εις το δίκτυον αποχετεύσεως μεθ’ ου συνδέονται. (Αντί για τη σελ. 447) Σελ. 447(α) Τεύχος 1102-Σελ. 9 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 5.Παγίς, (σίφων):Η «παγίς» είναι ειδικόν τεμάχιον ή εξάρτημα προωρισμένον ν’ αποκλείη την δι’ αυτού δίοδον αέρος ή αερίων, άνευ ουσιώδους παρεμποδίσεως της δια του ιδίου ροής των υγρών. 6.Βύθισμα παγίδος:«Βύθισμα παγίδος» ή «ύψος απομονώσεως» είναι η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ του χείλους εκροής της παγίδος και του χαμηλοτέρου σημείου του κοιλώματος ή διαφράγματος αυτής. 7.Σωλήν αερισμού, (αντισιφωνικός) «Σωλήν αερισμού» είναι πας σωλήν προωρισμένος ν’ αερίζη το αποχετευτικόν σύστημα και να εξασφαλίζη την ομαλήν λειτουργίαν των παγίδων αποφευγομένης της εκ σιφωνισμού ή υποπιέσεως διαταράξεως του απομονωτικού των ύψους. Ως σωλήν αερισμού θεωρείται και πας κατακόρυφος τοιούτος αποχετεύσεως, εφ’ όσον εκτείνεται υπεράνω της στέγης του κτιρίου και οι υπ’ αυτού εξυπηρετούμενοι υδραυλικοί υποδοχείς συνδέονται μετ’ αυτού κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την λειτουργίαν των παγίδων των. 8.Τοπικός σωλήν αερισμού:«Τοπικός σωλήν αερισμού» είναι πας σωλήν δι’ ου απομακρύνεται ο ακάθαρτος αήρ εκ χώρου τινος (ή υποδοχέως). 9.Σωλήν ακαθάρτων:«Σωλήν ακαθάρτων» είναι πας σωλήν αποχετεύσεως προς τον εντός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν της εξ αποχωρητηρίων εκροής, και εις τον οποίον επιτρέπεται να διαβιβάζωνται εκροαί και εξ άλλων υποδοχέων. 10.Σωλήν αποχετεύσεως:«Σωλήν αποχετεύσεως» είναι πας σωλήν δεχόμενος την εκροήν από οιουδήποτε υποδοχέως, πλην λεκανών αποχωρητηρίων, και αποχετεύσεως ταύτης προς τον εντός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν ή τον κατακόρυφον σωλήνα ακαθάρτων. Όταν ο σωλήν αποχετεύσεως δεν συνδέεται απ’ ευθείας μετά του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού ή μετά του κατακορύφου σωλήνος ακαθάρτων, καλείται ούτος «ειδικός σωλήν αποχετεύσεως». 11.Κύριος αγωγός:«Κύριος αγωγός» οιουδήποτε δικτύου οριζοντίων, κατακορύφων ή συνεχών σωληνώσεων είναι το τμήμα εκείνο του δικτύου το οποίον δέχεται τα υγρά εκ των υποδοχέων εν γένει ή των παγίδων και είναι συνδεδεμένος με τους αεροεξαγωγούς αμέσως ή μέσω δευτερευόντων αγωγών. Σελ. 448(α) Τεύχος 1102-Σελ. 10 12.Δευτερεύων αγωγός:«Δευτερεύων αγωγός» ενός δικτύου είναι πας αγωγός εκτεινόμενος από του κυρίου αγωγού προς υποδοχείς, οριζοντίως και με μικράν κλίσιν, μετά ή άνευ πλαγίων ή κατακορύφων διακλαδώσεων, και χρησιμεύων προς αποχέτευσιν, προς τον κύριον αγωγόν, των υγρών εξ υποδοχέων μη συνδεομένων απ’ ευθείας με τον κύριον αγωγόν. 13.Κατακόρυφος αγωγός. (Στήλη):«Κατακόρυφος αγωγός» είναι πας αγωγός διήκων κατακορύφως, χρησιμοποιούμενος δε ως σωλήν ακαθάρτων, αποχετεύσεως, ή αερισμού. 14.Εντός του κτιρίου γενικός αποχετευτικός αγωγός:Ούτος είναι το τμήμα εκείνο της χαμηλοτέρας οριζοντίου σωληνώσεως του αποχετευτικού δικτύου κτιρίου τινός, το δεχόμενον την ροήν εκ του σωλήνος ακαθάρτων, αποχετεύσεως και παντός άλλου αποχετευτικού σωλήνος κειμένου εντός της περιοχής του κτιρίου και αποχετεύον ταύτην εις τον εκτός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν τον αρχόμενον 1.50μ από της εσωτερικής πλευράς του τοίχου του κτιρίου. 15.«Εκτός του κτιρίου γενικός αποχετευτικός αγωγός» είναι το τμήμα εκείνο της χαμηλοτέρας οριζοντίου σωληνώσεως του αποχετευτικού δικτύου κτιρίου τινός, το αρχόμενον από το τέρμα του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού και συνδέον τον τελευταίον τούτον μετά της εν τω κοινοχρήστω χώρω έξωθι του κτιρίου, ευρισκομένης τυχόν υπονόμου ή μετά βόθρου τινός. 16.Γενική παγίς (μηχανικός σίφων):Αυτή είναι η οριζοντία παγίς η τοποθετημένη επί του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού, αμέσως έξωθεν ή έσωθεν του εξωτερικού τοίχου ή ευθύς προ του βόθρου, εφωδιασμένη δια στομίου καθαρισμού και ευκόλως προσιτή. 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 17.Αυτόματος δικλείς αερισμού (Μίκα):Είναι το ακραίον στόμιον εισαγωγής αέρος εις τον όλον αποχετευτικόν δίκτυον του οποίου η σύνδεσις μετά του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού γίνεται εις απόστασιν το πολύ 1.00 μέτρου από του στομίου εισροής της γενικής παγίδος, και όπερ είναι εφωδιασμένον δι’ ειδικής δικλείδος. 18.Διάμετρος και μήκος αγωγών. Διάμετρος σωλήνων εννοείται η εσωτερική αυτών διάμετρος, πλην των ορειχαλκίνων σωλήνων, δι’ ους νοείται η εξωτερική τοιαύτη. Ανεπτυγμένον μήκος σωλήνος είναι το μήκος κατά την αξονικήν γραμμήν του σωλήνος ως και των ειδικών αυτού τεμαχίων. 19.Νεκρόν άκρον σωλήνος. Είναι μικρά διακλάδωσις του σωλήνος ακαθάρτων, αποχετεύσεως, αερισμού και γενικώς αποχετευτικών αγωγών, μήκους τουλάχιστον 0,60μ. ήτις αποφράσσεται εις το έτερον άκρον αυτής δια πώματος ή άλλου ειδικού τεμαχίου μη δυναμένου να χρησιμοποιηθή δι’ εισροήν υγρών προς τον σωλήνα. ΜΕΡΟΣ ΙΙ| Βασικαί Αρχαί Εις τας κάτωθι αναγραφομένας βασικάς αρχάς δια την κατασκευήν εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται αι θεμελιώδεις απαιτήσεις ας δέον να εκπληρώσιν αι εγκαταστάσεις αύται. 1.Άπαντα τα κτίρια τα προοριζόμενα δια κατοικίαν ή στέγασιν ανθρώπων εν γένει πρέπει να εφοδιάζωνται δια καθαρού και υγιεινού ύδατος διοχετευομένου εις ταύτα δι αυτοτελούς παροχετεύσεως μη συνδεομένης μεθ’ υδροληψίας ύδατος επισφαλούς ποιότητος ή παρουσιαζούσης την πιθανότητα τυχόν δι’ αυτής διόδου των εκ του κτιρίου αποχετευομένων υδάτων. 2.Κτίρια εν οις υπάρχουσιν αποχωρητήρια και έτεροι υδραυλικοί υποδοχείς, πρέπει να εφοδιάζωνται δι’ ύδατος επαρκούς ποσότητος και πιέσεως προς αυτόματον καθαρισμόν αυτών. 3.Οι σωλήνες, οι μεταφέροντες ύδωρ εις αποχωρητήρια, πρέπει να έχωσιν ικανήν διάμετρον προς προμήθειαν ύδατος, εις επαρκή ποσότητα και πίεσιν προς αυτόματον καθαρισμόν των αποχωρητηρίων άνευ ελαττώσεως της πιέσεως του εις άλλους υδραυλικούς υποδοχείς διοχετευομένου ύδατος. 4.Αι συσκευαί θερμάνσεως ύδατος μετά των θερμαντήρων του ύδατος ως και γενικώς αι δεξαμεναί θερμού ύδατος θα κατασκευάζωνται και εγκαθίστανται κατά τρόπον αποκλείοντα πάντα κίνδυνον εκρήξεως ή επαναστροφής θερμού ύδατος δια του υδρομετρητού του κτιρίου, προς το δίκτυον υδρεύσεως της πόλεως». 5.Παν κτίριον προοριζόμενον δια κατοικίαν ή στέγασιν ανθρώπων, κείμενον δε επί οικοπέδου έχοντος πρόσωπον προς κοινόχρηστον χώρον εν τω οποίω ευρίσκεται δημοσία υπόνομος, πρέπει να συνδέεται μετά της υπονόμου ταύτης και δι’ ιδιαιτέρας ει δυνατόν συνδέσεως. 6.Εις πολυκατοικίας και ομοίου προορισμού κτίρια πρέπει να υπάρχη εγκατεστημένον εν τουλάχιστον αποχωρητήριον δι’ εκάστην οικογένειαν. 7.Οι υδραυλικοί υποδοχείς πρέπει να κατασκευάζωνται εξ υλικού μη απορροφητικού και με λείαν επιφανείαν και να μην έχωσιν αποκρύφους επιφανείας, δυναμένας να μολυνθώσιν. Απαγορεύεται η οπωσδήποτε περικάλυψις αυτών. 8.Ολόκληρον το αποχετευτικόν δίκτυον πρέπει να κατασκευάζεται και συντηρείται ούτως, ώστε τα άχρηστα και ακάθαρτα υγρά ως και τα προϊόντα των αποχωρητηρίων ν’ αποχετεύωνται ταχέως εκ των υδραυλικών υποδοχέων εις τον τόπον απομακρύνσεως αυτών, με ταχύτητας αποκλειούσας ρύπανσιν, δυσοσμίαν ή απόθεσιν στερεών υλών εν τω αποχετευτικώ δικτύω ή απόφραξιν αυτού. 9.Οι σωλήνες αποχετεύσεως πρέπει να είναι τοιαύτης ποιότητος και να τοποθετώνται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να εξασφαλίζηται επί μακρόν διάστημα, λαμβανομένης υπ’ όψιν της προβλεπομένης λογικής διαρκείας και χρησιμότητος του κτιρίου, η τελεία στεγανότης αυτών, αποφευγομένης οιασδήποτε διαρροής υγρών ή αερίων λόγω κακής ποιότητος υλικών, ατελών συνδέσεων, διαβρώσεων, καθιζήσεων, του εδάφους ή του κτιρίου, μεταβολών της θερμοκρασίας, παγετού ή άλλων αιτίων. 10.Το σύστημα αποχετεύσεως πρέπει να εφοδιάζηται δι’ επαρκούς αριθμού στομίων καθαρισμού και φρεατίων επιθεωρήσεως ούτω διατεταγμένων ώστε εν περιπτώσει αποφράξεως των σωλήνων, να είναι ευχερής ο καθαρισμός αυτών. 11.Έκαστος υδραυλικός υποδοχεύς πρέπει να εφοδιάζηται δι’ ιδιαιτέρας Σελ. 449 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 προσιτής και καλής κατασκευής παγίδος, τοποθετουμένης ως οίον τε πλησιέστερον προς τον υποδοχέα. 12.Το αποχετευτικόν σύστημα πρέπει να κατασκευάζηται ούτως, ώστε να υπάρχη επαρκής κυκλοφορία άερος εις άπαντας τους σωλήνας, εξασφαλιζομένης τοιουτοτρόπως της καλής λειτουργίας αυτού υπό τας συνήθεις συνθήκας. 13.Ο κατακόρυφος σωλήν ακαθάρτων πρέπει να εκτείνηται καθ’ όλον το ύψος του κτιρίου και υπεράνω της στέγης αυτού δια τεμαχίων διαμέτρου της αυτής ως η αρχική, ή δε κορυφή του να είναι ούτως πως τοποθετουμένη, ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος αποφράξεως του σωλήνος εκ παγετού ή εξ αντικειμένων ριπτομένων εντός αυτού ή των ομβρίων υδάτων της στέγης. 14.Το δίκτυον εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων πρέπει να υποβάλλεται εις δοκιμαστικήν δι’ αέρος ή ύδατος πίεσιν προς αποκάλυψιν των τυχόν διαρροών και ατελειών κατασκευής αυτού. 15.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις υλικών δυναμένων να προκαλέσουν απόφραξιν, διάρρηξιν ή καταστροφήν των σωλήνων ή των συνδέσεων του αποχετευτικού δικτύου. 16.Απαγορεύεται η απ’ ευθείας σύνδεσις με το αποχετευτικόν δίκτυον κτιρίου τινός, ψυγείων, χώρων εναποθηκεύσεως πάγου ή άλλων χωρών χρησιμευόντων προς διαφύλαξιν τροφών. 17.Εάν το αποχετευτικόν δίκτυον κτιρίου υπόκειται εις τον κίνδυνον εισροής εντός αυτού ακαθάρτων υγρών προερχομένων έξωθεν (εξ υπονόμων κλπ.) πρέπει να λαμβάνηται ειδική πρόνοια προς εξασφάλισιν του κτιρίου από του κινδύνου τούτου. 18.Αι εσωτερικαί υδραυλικαί εγκαταστάσεις δέον να διατηρώνται καθαραί και εν καλή καταστάσει. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Γενικοί Κανονισμοί 1.Κλίσεις οριζοντίων σωληνώσεων. Όλαι αι οριζόντιοι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετώνται μετά κανονικότητος και ομοιομόρφου κλίσεως ουχί μικροτέρας του 1%, να θεμελιούνται δε ή αγκυρούνται κατά διαστήματα 3.00 μέτρων. Άπαντες οι κατακόρυφοι αγωγοί θα υποστηρίζωνται καλώς εις τας βάσεις των, άπαντες δε οι σωλήνες θα στερεώνται ακάμπτως. Σελ. 450 Ειδικά τεμάχια Τα χρησιμοποιήσιμα κατά τας διαφόρους συνδέσεις ειδικά τεμάχια είναι τ’ ακόλουθα, χαρακτηριζόμενα ως έπεται συμβολικώς: Α γωνία 90 ο , Β απλούν ταυ, Γ συστολή Αμερικής με περικόχλιον, Δ μαστός βραχύς (κόντρα), Ε διακλάδωσις 90 ο  σχήματος Υ,Ζ καμπύλη 45 ο , Η ανοικτή καμπύλη 90 ο , Θ τεμάχιον σωλήνος χρησιμεύον ενίοτε δια σύνθεσιν δύο σωλήνων, Ι ανοικτή καμπύλη συστολής 90 ο  διαστάσεως 4 και 3 ιντζών, χρησιμοποιουμένη συνήθως εις κατακορύφους σωλήνας ακαθαρσιών, Κ ειδικόν τεμάχιον παρεκκλίσεως (σχήματος S)Λ διακλάδωσις (σχήματος Τ), Μ διακλάδωσις σχήματος Τ με κοχλιώσεις δια σωλήνας εξ ελατού σιδήρου, Ν συστολή, Ξ πτώμα, Ο διακλάδωσις σχήματος Γ δια σωλήνας ακαθαρσιών, Π διακλάδωσις σχήμ. Γ με κοχλιώσεις δια σωλήνας εξ ελατού σιδήρου, Ρ διακλάδωσις σχήμ. Γ με πρόσθετον εισροήν δεξιά, Σ διακλάδωσις σχημ. Υ, Τ διακλάδωσις σχήμ. Υ με πρόσθετον εισροήν δεξιά, Υ συνδυασμός σχημ. Υ και καμπύλης, Φ διακλάδωσις σχημ. Υ με παράλληλον βραχίονα. 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 2.Αλλαγή κατευθύνσεως. Άπασαι αι αλλαγαί διευθύνσεως πρέπει να γίνωνται μέσω διακλαδώσεων σχήματος Υ 45 ο  ή ανοικτών καμπύλων τεμαχίων 90 ο  ή καμπύλων τμημάτων 1/6 και 1/16, πλην των κατακορύφων αγωγών ένθα δύνανται να χρησιμοποιηθώσιν απλά ταυ αποχετεύσεως και των αγωγών ακαθάρτων και αποχετεύσεως ένθα δύνανται να χρησιμοποιηθώσι βραχείαι καμπαί 1/4 εκεί όπου γίνεται αλλαγή ροής εκ του οριζοντίου εις την κατακόρυφον. Απλά ταύ, ή διπλά ταύ (σταυροί) δύνανται να χρησιμοποιώνται εις σωλήνας αερισμού. 3.Τεμάχια των οποίων απαγορεύεται η χρησιμοποίησις: Απαγορεύεται η χρήσις εις τους σωλήνας ακαθάρτων και αποχετεύσεως μικρών συνδετικών τεμαχίων ή κεφαλών ή διπλών ταυ εκτός μόνον του σχήματος Ψ. Απαγορεύεται η διάτρησις και ένωσις σωλήνων ακαθάρτων και αποχετεύσεων προς σύνδεσιν και αερισμόν μετ’ άλλων σωλήνων μέσω ζωστήρων και δακτυλίων (σιδηρών στεφανών). 4.Νεκρά άκρα. Εις παν σύστημα αποχετεύσεως πρέπει να αποφεύγηται κατά το δυνατόν η ύπαρξις νεκρών άκρων. 5.Προφύλαξις του υλικού. Άπαντες οι σωλήνες οι διερχόμενοι κάτωθεν, ή δια μέσου τοίχων δέον να προφυλάσσωνται από θραύσεως. Άπαντες οι σωλήνες οι διερχόμενοι υπό ή δια μέσου σκυροκονιάματος εκ σκωριών ή άλλου οξειδωτικού υλικού, πρέπει να προφυλάσσωνται από διαβρώσεως (διά φύλλων μολύβδου κλπ.). 6.Επιμέλεια κατασκευής. Η εργασία κατασκευής εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται τόσον επιμελώς, ώστε να επιτυγχάνωνται πλήρως τα δια του παρόντος κανονισμού επιδιωκόμενα αποτελέσματα. ΜΕΡΟΣ IV Ποιότης και βάρη των υλικών 1.Ποιότης υλικών. Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά εις το δίκτυον αποχετεύσεως ή το δίκτυον διανομής ύδατος πρέπει να είναι αρίστης και ανεγνωρισμένης κατασκευής και ποιότητος και να ανταποκρίνωνται προς τους όρους του παρόντος ή τας ειδικάς διατάξεις της αρμοδίας αρχής, μέχρι δε εκδόσεως ειδικών συγγραφών και κανονισμών των διαφόρων υλικών θα ισχύουν τα ακόλουθα. α)Σωλήνες πήλινοι εξυαλωμένοι: Οι πηλοσωλήνες και τα εκ πηλού ειδικά τεμάχια κατασκευασθήσονται εξ υλικών τοιούτων φυσικών και χημικών ιδιοτήτων, ώστε να ώσι τελείως ανθεκτικοί: ωσαύτως, θα ώσι καλώς εψημένοι μέχρις εξυαλώσεως και εφυαλωμένοι εσωτερικώς και εξωτερικώς, άνευ ρωγμών, εξοχών ή άλλων ατελειών. α)Χυτοσιδηροί σωλήνες. Οι χυτοσιδηροί σωλήνες και τα ειδικά τούτων τεμάχια, πρέπει να είναι ανθεκτικοί, τελείως κυλινδρικοί και λείοι, εσωτερικώς άνευ ρηγμάτων ή άλλων ελαττωμάτων και του αυτού πάχους, θα κατασκευάζωνται δε συμφώνως προς τους επισήμους κανονισμούς των χωρών εξ ων προέρχονται. Άπαντες οι χυτοσιδηροί σωλήνες και τα ειδικά αυτών τεμάχια οι προοριζόμενοι δι’ υπογείαν χρήσιν, επαλειφθήσονται εξωτερικώς δι’ ασφάλτου ή πίσσης. Οι χρησιμοποιούμενοι χυτοσιδηροί σωλήνες πρέπει να έχωσι βάρος ουχί μικρότερον του κατωτέρω καθοριζομένου (περιλαμβανομένης της κεφαλής των). ΠΙΝΑΞ Ι εσωτ. διάμ. Βάρος              ανά τρ. μ. εις χ/γραμ. 2΄΄             3΄΄                       7.5 – 8 4΄΄                       9.8 – 10.3 5΄΄                      15.- – 16.(Σημείωσις. Ο πίναξ ούτος ανταποκρίνεται εις τους εν τη αγορά χυτοσιδηρούς σωλήνας ολικού μήκους 1.83 μετά κεφαλής ή 1.70 άνευ τοιαύτης (ωφέλιμον μήκος). Σελ. 451 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 γ)Σιδηροσωλήνες, γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες και χαλυβδοσωλήνες: Άπαντες οι χρησιμοποιούμενοι σιδηροσωλήνες και γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες και χαλυβδοσωλήνες θ’ ανταποκρίνωνται προς τους επισήμους κανονισμούς των χωρών προελεύσεώς των. Τα ελάχιστα βάρη και πάχη τω σιδηροσωλήνων και χαλυβδοσωλήνων έσονται ουχί μικρότερα των κάτωθι καθοριζομένων. ΠΙΝΑΞ ΙΙ Εσωτ. διαμ.          Πάχος              Βάρος ανα τετρ. εις ίντζες             εις χιλιοστά       μετρ εις χιλ/μα       1/2                  2.75                        1.15       3/4                  3.25                        1.72 1                           3.50                        2.44       1/4                  3.75                        3.40 1    1/2                  4                             4.20 2                           4                             5.80 2    1/2                  5                             7.70 3                           5                           10.00 3    1/2                  5                           11.50 4                           5                           13.50 5                            -                           15.50 6                            -                           18.50 δ)Σωλήνες εξ ορειχάλκου και χαλκού: Οι ορειχάλκινοι και χάλκινοι σωλήνες θ’ ανταποκρίνωνται προς τους επισήμους κανονισμούς των χωρών προελεύσεώς των. Τα ελάχιστα πάχη και βάρη των ορειχαλκίνων και χαλκίνων σωλήνων έσονται ουχί μικρότερα των κάτωθι καθοριζομένων. ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ Διάμετρος            Πάχη           Βάρη ανά τρ.μ.  εις ίντζες            εις Χ/στά    εις Χιλιόγραμμα       3/8                      1                   0,30       1/2                      1,5                0,56       3/4                      2                   1,23 1                               2,5                2,00 1    1/2                      3,5                4,25 2                               3,75              5,7 2    1/2                      5                   9 3                               5,2                12 3    1/2                      5,5                14 4                               5,7                16,5 4    1/2                      6                   19,5 ε)Μολυβδοσωλήνες. Άπαντες οι μολυβδοσωλήνες έσονται αρίστης ποιότητος, βάρους ουχί μικροτέρου του κατωτέρω καθοριζομένου. Σελ. 452 1.Σωλήνες ακαθαρσιών, ακαθάρτων υγρών, αεραγωγοί και σωλήνες καταιωνισμού μετά των καμπύλων και σιφώνων αυτών (λίαν ελαφροί). ΠΙΝΑΞ IV Εσωτ. Διάμετρος               Βάρος ανά τρ.μ. εις ίντζες                            εις χιλιόγραμμα.      1                                              3      1    1/4                                     3.75      1    1/2                                     5.25      2                                              6      3                                              7.10      4                                              8.95 2.Μολυβδοσωλήνες διανομής ύδατος τοποθετούμενοι άνωθεν του έδαφος (βαρείς). Το πάχος των τοιχωμάτων αυτών πρέπει να είναι τόσον, όσον θέλει επαρκεί δια την πίεσιν του εν τω δικτύω διανομής της πόλεως εν η θα χρησιμοποιηθώσι ύδατος. Ως ελαχίστη τοιαύτη πίεσις πρέπει να θεωρήται η των 5 ατμοσφαιρών. 3.Μολυβδοσωλήνες διανομής ύδατος υπό το έδαφος (λίαν βαρείς) πρέπει να είναι ως οι ανωτέρω με 15% παχύτερα τοιχώματα. ς)Φύλλα μολύβδου, χαλκού, ορειχάλκου και γαλβανισμένης λαμαρίνης: Φύλλα μολύβδου χρησιμοποιούμενα προς κατασκευήν ειδικών εξαρτημάτων θα έχωσιν ελάχιστον βάρος 20 χγρ. ανά μέτρα 2. Φύλλα χαλκού και ορειχάλκου χρησιμοποιούμενα δια συνήθεις σκοπούς θα έχωσιν ελάχιστον πάχος 1 χιλιοστού τα δια τοπικούς και εσωτερικούς σωλήνας αερισμού χρησιμοποιούμενα φύλλα θα έχωσιν ελάχιστον πάχος 0.4 του χλσ. Φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνης χρησιμοποιούμενα δια σωλήνας, θα έχωσι τα επόμενα πάχη. ΠΙΝΑΞ V Διάμετρος σωλήνος Πάχη      εις εκατοστά            εις (χιλιοστά)            5-15 1/2 ή των 8 κιλών το μ2          15-30 3/4 ή των  12 κιλ. το  μ2          30-40 και άνω          1 ή των 16 κιλ. το μ2 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ζ)Ορειχάλκινοι στεφάναι συνδέσεως: Αι ορειχάλκιναι στεφάναι αι χρησιμοποιούμεναι προς σύνδεσιν σωλήνων διαφόρου υλικού (μολυβδοσωλήνων και χυτοσιδηρών σωλήνων) έσονται αρίστης ποιότητος εξ ερυθρού ορειχάλκου, μήκους ουχί μικροτέρου των 0,10 μ διαμέτρου 2, ¼, 3 ½ και 4 ½ ιντζών, βάρους δε ουχί μικροτέρου του κατωτέρω καθοριζομένου. ΠΙΝΑΞ VI Διάμετρος εις ίντζες                      Βάρη εις χ/μα.            2  1/4                                         0.45            3  1/2             0.80            4  1/2             1.10 η)Ορειχάλκινοι κοχλιωτοί σύνδεσμοι εκ δύο λυομένων τεμαχίων (ρακόρ). Τα ορειχάλκινα κοχλιωτά «ρακόρ» τα χρησιμοποιούμενα προς σύνδεσιν σωλήνων διαφόρου υλικού έσονται εκ βαρέως ορειχάλκου ή σωλήνων εξ ορειχάλκου βάρους δε ουχί μικροτέρου του κάτωθι καθοριζομένου. ΠΙΝΑΞ VIII Διάμετρος εις ίντζες Βάρος εις χ/μα            1 1/4          0.17            1 1/2         0.22            2 0.40            2 1/2         0.62            3 0.90            4 1.60 θ)Αυτόματος δικλείς αερισμού (Μίκα): Ελάχιστον μέγεθος της δικλείδος. Κατά μεν την διάμετρον του στομίου αύτη δεν πρέπει να είναι μικροτέρα των 3 ιντζών. Το πάχος του τοιχώματος δεν πρέπει να είναι μικρότερον των 3 χιλιοστών (εκ χυτοσιδήρου ή άλλου χυτού μετάλλου). Το ελεύθερον άνοιγμα των θυρίδων δεν πρέπει να είναι μικρότερον (εν τω συνόλω των) των 36 τετρ. εκατ. Το φύλλον της Μίκας πρέπει να καλύπτη τας θυρίδας. ΜΕΡΟΣ V Ενώσεις σωλήνων 1.Ενώσεις υδατοστεγείς και αεροστεγείς. Άπασαι αι ενώσεις και συνδέσεις αι αναφερόμεναι εν τω παρόντι κεφαλαίω έσονται υδατοστεγείς και αεροστεγείς. 2.Πηλοσωλήνες εφυαλωμένοι. Άπασαι αι ενώσεις των πηλοσωλήνων ή τούτων μετά μεταλλοσωλήνων έσονται χυταί. 3.Ενώσεις δι’ ενσφηνώσεως (καλαφατισμέναι). Άπασαι αι δια της μεθόδου ταύτης κατασκευαζόμεναι ενώσεις έσονται καλώς καλαφατισμέναι δια κανάβεως και εξησφαλισμέναι δια δακτυλίου εκ καθαρού μολύβδου, εις βάθος ουχί μικρότερον των 25 χλσ. καλώς ενσφηνωμένου δια κρούσεως, απαγορευομένης της χρήσεως ελαιοχρώματος ή βερνικίου, στόκου ή άλλου υλικού επαλείψεως αυτών προ της δοκιμασίας των. 4.Ενώσεις κοχλιωταί. Αι κοχλιώσεις τοιούτων ενώσεων πρέπει να εκτελώνται μετά πάσης προσοχής και να εξασφαλίζωσι τελείαν επαφήν και στεγανότητα, παρεντιθεμένου κανάβεως επιχρυσμένου δια μινίου. 5.Ενώσεις χυτοσιδηρών σωλήνων. Αύται πρέπει να γίνωνται δι’ ενσφηνώσεως ή κοχλιωταί και κατά τον καλλίτερον τρόπον. 6.Ενώσεις σιδηροσωλήνων, χαλυβδίνων και ορειχαλκίνων σωλήνων μετά χυτοσιδηρών τοιούτων. Τοιαύται ενώσεις πρέπει να γίνωνται ή δι’ ενσφηνώσεως ή κοχλιωταί κατά τον καλλίτερον τρόπον. 7.Ενώσεις μολυβδοσωλήνων. Ενώσεις μεταξύ μολυβδοσωλήνων ή μεταξύ μολυβδοσωλήνων και ορειχαλκίνων ή χαλκίνων τοιούτων και των ειδικών αυτών τεμαχίων και παγίδων έσονται λείαι, συγκολληταί δια μολύβδου και κασσιτέρου, της συγκολλήσεως εξικνουμένης τουλάχιστον δύο εκατοστά εκατέρωθεν της ενώσεως και εχούσης πάχος εις το παχύτερον αυτής μέρος, ουχί μικρότερον του 1 εκ. 8.Ενώσεις μολβδοσωλήνων μετά σωλήνων χυτοσιδηρών, σιδηρών ή χαλυβδίνων. Αι ενώσεις αύται θα εκτελώνται μέσω ορειχαλκίνης στεφάνης ή ορειχαλκίνου κοχλιωτού τεμαχίου και συγκολλήσεως δια μολύβδου ή δια δύο ορειχαλκίνων λυομένων τεμαχίων συνδέσμων. 9.Συστολείς. Εκεί όπου σωλήνες διαφόρων διαστάσεων πρόκειται να ενωθώσι μεταξύ των ή μεθ’ υδραυλικών υποδοχέων ή εξαρτημάτων θα χρησιμοποιώνται συστολείς υπό γωνίαν 45ο. 10.Απαγόρευσις μεταβολής διαμέτρου σωλήνων. Απαγορεύεται η χρήσις μετά το προς την υπόνομον άκρον του μηχανικού σίφωνος, σωλήνων ή ειδικών τεμαχίων, διαμέτρου μικροτέρας, ή μεγαλυτέρας εκείνης του σίφωνος. Σελ. 453 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 11.Έτερα υλικά. Υλικά μη αναφερόμενα εν τω παρόντι κανονισμώ, κρινόμενα δε εξ ίσου κατάλληλα υπό της αρμοδίας αρχής, επιτρέπονται. ΜΕΡΟΣ IV Παγίδες (σίφωνες) και στόμια Καθαρισμού 1.Παγίδες (σίφωνες), είδος και ελαχίστη διάστασις: Αι παγίδες πρέπει να είναι αυτοκαθαριζόμεναι. Αι παγίδες δια λουτήρας, νιπτήρας, νεροχύτας και ετέρους παρομοίους υποδοχείς πρέπει να είναι εκ μολύβδου, ορειχάλκου χυτοσιδήρου ή εκ γαλβανισμένου ή εσμαλτωμένου εσωτερικώς σιδήρου, εφ’ όσον οι υποδοχείς είναι εκ πορσελάνης και εσμαλτωμένου σιδήρου ή χυτοσιδήρου. Δι’ υποδοχείς εξ άλλου επιτρεπομένου υλικού, η χρησιμοποιουμένη παγίς δυνατόν να είναι εξ εξυαλωμένου πηλού. Αι εκ σιδήρου παγίδες πρέπει να είναι εξαιρετικώς βαρείας κατασκευής και να έχωσιν λείαν επιφάνειαν, αι δε κοχλιώσεις να είναι κεχαραγμέναι επί του κυρίως μετάλλου. Η ελαχίστη διάστασις (εσωτερική διάμετρος) των παγίδων και του σωλήνος αποχετεύσεως υποδοχέως τινός δεν πρέπει να είναι μικροτέρα της εν τω κατωτέρω πίνακι οριζομένης: ΠΙΝΑΞ VIII Είδος υδραυλικού    Διάστασις σίφωνος      υποδοχέως    και αποχετευτικού     σωλήνος εις ίντζες Ευρωπαϊκός λουτήρ 1 1/2 Καταιονιστήρ 2 Ποδόλουτρον 1 1/2 Μπιντέ 1 1/2 Συνδυασμός νεροχύτου και λεκάνης πλυντηρίου 1 1/2 Κρήναι υδροληψίας 1 1/4 Αποχετεύσεις δαπέδων 2 Λεκάναι πλυντηρίου (σκάφες) 1 1/2 Νεροχύται μαγειρείων κατοικιών 1 1/2 Νεροχύται ξενοδοχείων 2 Μοναί λεκάναι ουρητηρίων 1 1/2 Δημόσια ουρητήρια 2 Νιπτήρ 1 1/4 Αποχωρητήρια. 3 2.Γενική παγίς (μηχανικός σίφων). Η διάμετρος της γενικής παγίδος πρέπει να είναι ίση με την του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού. Σελ. 454 Η γενική παγίς πρέπει να είναι ως και πάσα άλλη παγίς αυτοκαθαριζομένη και να έχη καταλλήλως τοποθετημένον στόμιον μετά πώματος προς επιθεώρησιν και απόφραξιν αυτής. Προς ευκολωτέραν επίτευξιν του τε καθαρισμού και επιθεωρήσεως πρέπει να κατασκευάζεται φρεάτιον επισκέψεως ευθύς προ του στομίου εισροής της γενικής παγίδος, από πλευράς τινος του οποίου άρχεται και ο προς την αυτόματον δικλείδα αερισμού (Μίκα) αεραγωγός σωλήν. 3.Παγίδες εξ εξυαλωμένου πηλού χρησιμοποιούμεναι ως ανωτέρω ανεφέρθη μετά σωληνώσεων εξ εξυαλωμένων πηλοσωλήνων, πρέπει να είναι διαμέτρου κατ’ ελάχιστον 10 εκ. δι’ αποχωρητήρια και μικρούς νεροχύτας και 12 εκ. δια μεγάλους νεροχύτας κλπ. 4.Παγίδες απαγορευόμεναι: Απαγορεύεται η χρήσις παγίδων ων η απομόνωσις εξαρτάται εκ της ενεργείας κινητών ή αποκρύφων εσωτερικών μερών: 5.Χρησιμοποίησις παγίδων. Έκαστος υδραυλικός υποδοχεύς θα εφοδιάζηται δια παγίδος απομονωτικής τοποθετουμένης ως οιόν τε πλησιέστερον αυτού. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η σύνδεσις 3 λεκανών πλύσεως ή δύο λεκανών πλύσεως και ενός νεροχύτου μετά μιας παγίδος τοποθετουμένης εν τοιαύτη περιπτώσει εν τω μέσω των σωλήνων των ενουμένων μετ’ αυτής και σχηματιζόντων γωνίαν ουχί μικροτέραν των 60 ο  προς την κατακόρυφον. Απαγορεύεται απολύτως η αποχέτευσις υδάτων εκ λουτήρος ή άλλου υποδοχέως εις παγίδα αποχωρητηρίου. Απαγορεύεται η τοποθέτησις παγίδων εις τον πόδα κατακορύφων αγωγών ακαθάρτων. 6.Ύψος απομονώσεως ή βύθισμα παγίδων. Το βύθισμα των παγίδων των υποδοχέων πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. ουχί δε μεγαλύτερον των 10 εκατ. 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 7.Στόμια καθαρισμού παγίδων. Όλαι αι παγίδες πρέπει να εφοδιάζωνται δι’ ευκόλως προσιτού στομίου καθαρισμού επαρκών διαστάσεων, μετά στεγανού πώματος εξ ορειχάλκου ή χυτοσιδήρου ή εξ εξυαλωμένου πηλού, εκτός των παγίδων εις τας οποίας είναι πάντοτε ορατή ή επιφάνεια του εν αυταίς ύδατος. 8.Τοποθέτησις και προφύλαξις παγίδων. Όλαι αι παγίδες πρέπει να τοποθετώνται εντέχνως ούτως ώστε το εν αυταίς ύδωρ να καταλαμβάνη την δέουσαν αυτών στάθμην, να προφυλάσσωνται δε εκ κινδύνου παγετού και εξατμήσεως εξ άλλης, πλην ατμοσφαιρικής αιτίας. 9.Στόμια καθαρισμού σωλήνων. Τα στόμια καθαρισμού σωλήνων πρέπει να κατασκευάζωνται εξ ειδικών τεμαχίων διαστάσεων αντιστοίχων προς τους σωλήνας με πώματα προεξέχοντα τουλάχιστον 6 χλσ. από του άκρου του σωλήνος και κατεσκευασμένα εκ βαρέος ερυθρού ορειχάλκου πάχους ουχί μικροτέρου των 3 χλσ. μετ’ εξεχούσης κεφαλής ή ειδικής εσοχής προς εύκολον αποκοχλίωσίν των. 10.Σημεία εις α επιβάλλεται η ύπαρξις στομίων καθαρισμού σωλήνων. Εις τον πόδα εκάστου κατακορύφου σωλήνος ακαθάρτων ή αποχετεύσεως πρέπει να τοποθετήται οπή καθαρισμού ή φρεάτιον επιθεωρήσεως ευκόλως προσιτή. Εις τον εντός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν πρέπει να τοποθετώνται δύο τουλάχιστον οπαί καθαρισμού, η μία εις ή παρά την βάσιν του κατακορύφου αγωγού, η δε άλλη μετά πλήρους τεμαχίου σχήματος Υ, εσωτερικώς του τοίχου πλησίον της ενώσεως του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού μετά του εκτός του κτιρίου τοιούτου. Πλην της αναφερθείσης τελευταίας ταύτης οπής, άπασαι αι άλλαι οπαί καθαρισμού θα έχωσι τας αυτάς διαστάσεις των σωλήνων εφ’ όσον τοποθετώνται πάντως όμως δεν θα είναι μεγαλύτεραι των 10 εκατ. Στόμια καθαρισμού ή φρεάτια επιθεωρήσεως οριζοντίας σωληνώσεως δεν πρέπει να απέχωσιν αλλήλων πλέον των 15 μ. πρέπει δε να κατασκευάζωνται φρεάτια ή τοποθετούνται στόμια καθαρισμού εις τα σημεία συμβολής σωληνώσεων ή αλλαγής διευθύνσεως γωνίας μικροτέρας των 135 ο . 11.Φρεάτια επισκέψεως. Άπασαι αι υπό το έδαφος παγίδες και οπαί καθαρισμού κτιρίου τινός ως και άπασαι αι εξωτερικαί υπό το έδαφος παγίδες και οπαί, πρέπει να είναι προσιταί δια φρεατίων επισκέψεως μετά  καταλλήλων καλυμμάτων, πλην των περιπτώσεων καθ’ ας αι οπαί καθαρισμού ευρίσκονται εις την στάθμην του δαπέδου. 12.Λιποσυλλέκται. Η εγκατάστασις των λιποσυλλεκτών θα γίνεται ως οίον τε πλησιέστερον του εξυπηρετουμένου υποδοχέως η δε ταχύτης διόδου των εν αυτώ υγρών πρέπει να είναι το ήμισυ της ταχύτητος της διόδου αυτών δια τους σωλήνας τροφοδοτήσεως. 13.Αμμοσυλλέκται. Εάν υπάρχη ανάγκη εγκαταστάσεως αμμοσυλλεκτών πρέπει να τοποθετώνται ούτοι κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολος ο καθορισμός των. 14.Αποστραγγίσεις υδάτων εξ υπογείων. Οι αποστραγγιστήρες ούτοι πρέπει να συνδέωνται μετά παγίδος καθαριζομένης ευκόλως και επαρκούς μεγέθους δια τον δι’ ον προορίζεται σκοπόν. Τα στόμια εισροής εις τους αποστραγγιστήρας τούτους πρέπει να τοποθετώνται κατά τρόπον ώστε να είναι ταύτα πάντοτε ορατά. Εις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος εισροής υγρών εκ των υπονόμων, οι αγωγοί ούτοι θα εφοδιάζωνται δια καταλλήλου αυτομάτου δικλείδος. 15.Αυτόματοι δικλείδες. Πρέπει να έχουν αρθρώσεις ή τριβείς εκ δυσοξειδώτου μετάλλου και να είναι ούτω κατασκευασμέναι ώστε να εξασφαλίζωσι απόλυτον μηχανικόν φραγμόν από διόδου υγρών εκτός των εκ των έσω του κτιρίου. ΜΕΡΟΣ VII Παροχή και διανομή ύδατος 1.Ποιότης ύδατος. Η ποιότης του παρεχομένου ποσίμου ύδατος πρέπει να ανταποκρίνεται προς τους κανονισμούς των αρμοδίων Αρχών. 2.Διανομή ύδατος. Το παρεχόμενον πόσιμον ύδωρ πρέπει να διανέμεται δια δικτύου τελείως ανεξαρτήτου του δικτύου διανομής ύδατος άλλων σκοπών. Εν περιπτώσει καθ’ ην, είτε η παροχή εκ του δικτύου της πόλεως είναι διακοπτομένη, ή η πίεσις του ύδατος, εις το τμήμα της πόλεως ένθα το κτίριον, δεν επαρκεί ώστε το ύδωρ τούτο να φθάνη αυτομάτως μέχρι του υψηλοτέρου υδραυλικού υποδοχέως, ή όταν δεν υπάρχη δίκτυον υδρεύσεως αλλ’ η υδροληψία γίνεται εκ φρέατος (όπερ πρέπει να είναι καλώς προφυλαγμένον και να αποδίδη ύδωρ κατάλληΣελ. 455 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 λον δια την καθαριότητα), τότε πρέπει να εφοδιάζεται το κτίριον δι’ υδατοδεξαμενής επαρκούς χωρητικότητος δια τας ανάγκας του κτιρίου (μηχανικώς τροφοδοτουμένης εις τας δύο τελευταίας περιπτώσεις) καλώς κεκαλυμμένης, εφωδιασμένης δι’ ελευθέρας εισροής κειμένης άνωθεν της υπερχειλίσεως και τοποθετημένης εις ύψος τοιούτον, ώστε το εξ αυτής παρεχόμενον ύδωρ να έχη την απαιτουμένην πίεσιν εις πάντας τους υποδοχείς. 3.Παροχετεύσεις κτιρίων. Ο σωλήν παροχετεύσεως των κτιρίων πρέπει να είναι επαρκούς διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζηται συνεχώς η απαιτουμένη παροχή ύδατος εις άπαντας τους ορόφους του κτιρίου. 4.Παροχή ύδατος εις τους υδραυλικούς υποδοχείς. Άπαντες οι υδραυλικοί υποδοχείς πρέπει να εφοδιάζωνται δι’ επαρκούς ποσότητος ύδατος προς κατακλυσμόν αυτών χάριν καθαρισμού. Εκάστη λεκάνη αποχωρητηρίου ή ουρητηρίου πρέπει να  έχη μέσα αυτομάτου καθαρισμού δια του ύδατος του προερχομένου από μικράς ειδικής δεξαμενής ή δικλείδος, χωρητικότητος ή παροχής τουλάχιστον 15 λιτρών δια τα αποχωρητήρια και 8 λίτρ. δι’ ουρητήρια. Ο εκ των δεξαμενών τούτων προς τον υποδοχέα σωλήν πρέπει να είναι διαμέτρου τουλάχιστον 1 1/4 ίντζας, απαγορευομένης της δι’ άλλον σκοπόν χρησιμοποιήσεως του ύδατος των δεξαμενών τούτων. Απαγορεύεται η απ’ ευθείας εκ του δικτύου διανομής ύδατος λήψις ύδατος δια δικλείδος προς κατακλυσμόν λεκανών αποχωρητηρίων ή ουρητηρίων, εκτός εάν η δικλείς ευρίσκεται εις τόσον ύψος από των λεκανών ώστε να αποκλείεται πάσα πιθανότης μολύνσεως της υδατοπαροχής. Απαγορεύεται η εγκατάστασις υδραυλικού υποδοχέως, συσκευής ή κατασκευής ήτις είναι δυνατόν να παρέξη σύνδεσιν του δικτύου διανομής ύδατος μετά του αποχετευτικού δικτύου. 5.Διάμετρος των σωλήνων παροχετεύσεων και διανομής. Η ελαχίστη επιτρεπομένη διάμετρος του σωλήνος παροχετεύσεως είναι ½ ίντζας. Αι ελάχισται επιτρεπόμεναι διάμετροι των προς τους υποδοχείς σωλήνων είναι: Σελ. 454 ΠΙΝΑΞ ΙΧ Διακόπτης εντός κτιρίου......... 1/2  ίντζας Συσκευή θερμάνσεως ύδατος      1/2     ΄΄ Λεκάναι πλύσεως.                       1/2     ΄΄ Σκάφαι πλυντηρίων                     1/2     ΄΄ Νεροχύται..                                 1/2     ΄΄ Νιπτήρες...                                3/8     ΄΄ Λουτήρες...                                 1/2     ΄΄ Δεξαμεναί αποχωρητηρίων..    3/8     ΄΄ 6.Ρύθμισις διανομής ύδατος. Επί του σωλήνος παροχετεύσεως ύδατος εκάστου κτιρίου πρέπει να τοποθετήται εις διακόπτης υπό το πεζοδρόμιον. Ομοίως πρέπει να τοποθετώνται ευκόλως προσιτοί διακόπται επί του κυρίου σωλήνος υδατονομής, εις δι’ έκαστον διαμέρισμα του κτιρίου, αμέσως έσωθεν του εξωτερικού τοίχου και ανά εις προ εκάστου υποδοχέως. 7.Υλικόν εξ ου οι σωλήνες διανομής ύδατος και τα ειδικά αυτών τεμάχια. Άπαντες οι σωλήνες διανομής ύδατος έσονται μολύβδινοι σιδηροί, γαλβανισμένοι σιδηροί ή χαλύβδινοι, ορειχάλκινοι ή χυτοσιδηροί μετά σιδηρών ή γαλβανισμένων σιδηρών ή χαλυβδίνων, ορειχαλκίνων ή χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις εις το δίκτυον διανομής σωλήνων και ειδικών τεμαχίων χρησιμοποιηθέντων ήδη δι’ άλλους σκοπούς ως και σιδηρών σωλήνων δι’ εντετοιχισμένας σωληνώσεις. 8.Προφύλαξις υδατοπαροχής. Άπαντες οι κεκαλυμμένοι σωλήνες, αι υδαταποθήκαι, δεξαμεναί αυτομάτου καθαρισμού και άπαντες οι ελευθέρως εκτεθειμένοι σωλήνες οι υποκείμενοι εις ψήξιν, πρέπει να εξασφαλίζωνται από του παγετού. 9.Δικλείδες ασφαλείας. Παντού όπου υπάρχει δικλείς αντεπιστροφής επί του σωλήνος παροχής ύδατος ή βάννα ή διακόπτης μεταξύ του εν τη οδώ σωλήνος του δικτύου υδρεύσεως και της δεξαμενής θερμού ύδατος ή του παρασκευαστήρος αυτού, πρέπει να τοποθετήται δικλείς ασφαλείας εις τι κατάλληλον σημείον του δικτύου διανομής θερμού ύδατος ή να παρεντίθεται δοχείον τροφοδοτικόν τούτων χρησιμεύον άμα και ως δοχείον ασφαλείας από διαστολής και υπερθερμάνσεως. 10.Αντλίαι και στόμια πυρκαϊάς. Άπασαι αι αντλίαι και στόμια πυρκαϊάς πρέπει να προφυλάσσωνται από διείσδυσιν εξωτερικών υδάτων και μόλυνσιν. Σελ. 456 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ΜΕΡΟΣ VIII Υδραυλικoί υποδοχείς 1.Υλικά:Πάντες οι υποδοχείς οι χρησιμοποιούμενοι εις αποχωρητήρια, ουρητήρια ή άλλως προς απομάκρυνσιν περιττωμάτων πρέπει να είναι εξ εφυαλωμένης οπτής γης, ή εκ σκληρού φυσικού λίθου, ή εκ χυτοσιδήρου εσμαλτωμένου κατά τας εσωτερικάς του υποδοχέως επιφανείας. 2.Τρόπος τοποθετήσεως:Πάντες οι υδραυλικοί υποδοχείς θα τοποθετώνται κατά τρόπον επιτρέποντα τον πανταχόθεν εύκολον καθαρισμόν αυτών. Όπου τούτο είναι δυνατόν, πρέπει όλαι αι σωληνώσεις των υδραυλικών υποδοχέων να τοποθετώνται κατά μήκος των τοίχων, απαγορευομένης της χρήσεως μολυβδίνων σωλήνων και παγίδων εις ύψος μικρότερον των 30 εκ. από του δαπέδου, εκτός εάν ούτοι προφυλάσσωνται καταλλήλως. 3.Λεκάναι αποχωρητηρίων:Αι λεκάναι και παγίδες αποχωρητηρίων πρέπει να αποτελούν από κατασκευής έν εν συνόλω τεμάχιον, να είναι δε τοιούτου σχήματος ώστε να παραμένη εντός αυτών επαρκής ποσότης ύδατος, όταν το εν τη παγίδι ύδωρ είναι εις την κανονικήν του στάθμην, να προλαμβάνηται η ρύπανσις των επιφανειών των, να έχουν δε περιφερειακούς εσωτερικούς δακτυλίους εκτοξεύσεως ύδατος ίνα καθίσταται εύκολος η απόπλυσις όλων των εσωτερικών επιφανειών της λεκάνης. 4.Οπαί αποχετεύσεως ύδατος εκ δαπέδων και καταιονιστήρων:Αι οπαί αύται πρέπει να εφοδιάζωνται δι' ορειχαλκίνου στραγγιστήρος (τρυπητού). 5.Στραγγιστήρες υδραυλικών υποδοχέων:Άπαντες οι υδραυλικοί υποδοχείς πλην των λεκανών αποχωρητηρίων και των ουρητηρίων τύπου αποχωρητηρίου, πρέπει να εφοδιάζωνται με σταθερούς μεταλλίνους στραγγιστήρας έχοντας επιφάνειαν διόδου ουχί μικροτέραν της επιφανείας διόδου της επομένης τούτων παγίδος και του αποχετευτικού των σωλήνος. 6.Υπερχείλισις υδραυλικών υποδοχέων:Ο εκ του υπερχειλιστήρος υδραυλικού υποδοχέως σωλήν πρέπει να ενούται μετά της παγίδος του εις την προ του στομίου εισροής πλευράν αυτής, και να διευθετήται ούτως, ώστε να είναι εύκολος και αποτελεσματικός ο καθαρισμός αυτού. ΜΕΡΟΣ IX Αερισμός δωματίων και υδραυλικών υποδοχέων 1.Χώροι εις τους οποίους επιτρέπεται η εγκατάστασις υδραυλικών υποδοχέων. Επιτρέπεται η εγκατάστασις υδραυλικών υποδοχέων μετά παγίδος μόνον εις χώρους αεριζομένους δια παραθύρου κειμένου επί εξωτερικού τοίχου, ή δι' επαρκούς τεχνητού αερισμού. 2.Σωλήν αερισμού-Τρόπος συνδέσεως. Οι σωλήνες αερισμού υδραυλικών υποδοχέων και διαμερισμάτων λουτρού και αποχωρητηρίων πρέπει να είναι χωριστοί και ιδιαίτεροι μη επιτρεπομένης της συνδέσεως τούτων μετά άλλων αεραγωγών ή σωλήνων του κτιρίου. ΠΙΝΑΞ Χ Ελαχίστη διάμετρος παγίδος, σωλήνος απορροής και μονάδες υδραυλικών υποδοχέων Υδραυλικός υποδοχεύς και κλάσις εγκαταστάσεως Ελάχιστη διάμετρος παγίδος (ίντζες) Ελάχιστη διάμετρος σωλήνος απορροής (ίντζες) Μονάδες υδραυλικών υποδοχέων 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Νιπτήρ Κλάσις   1 ..............................      ΄΄          ΄΄       2 ή 3 ........................ Λεκάνη αποχωρητηρίου κλάσις 1 .....      ΄΄          ΄΄                       ΄΄      2 .....      ΄΄          ΄΄                       ΄΄      3 ..... Λουτήρ κλάσις 1 ................................      ΄΄          ΄΄     2 ή 3 .......................... Καταιονιστήρ με εκτόξευσιν μόνον    εκ των άνω κλ.1 ............................... Καταιονιστήρ με εκτόξευσιν πολλαπλήν    κλ.1 1  1/4 1  1/4 3 3 3 1  1/2 2 1  1/2  2 1  1/4 1  14 3 3 3 1  1/2 2 1  1/2 2 1 2 3 5 6 3 4 2 4 Σελ. 457 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 Σελ. 458 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ΜΕΡΟΣ Χ Σωλήνες ακαθάρτων αποχετεύσεως και αερισμού Α.Υλικά. Άπαντες οι εν τω κτιρίω κύριοι ή δευτερεύοντες σωλήνες ακαθάρτων, αποχετεύσεως και αερισμού πρέπει να είναι είτε εξυελωμένοι πηλοσωλήνες δια κτίρια ύψους μέχρις 8.00 ή σωλήνες χυτοσιδηροί, εκ γαλβανισμένου σιδήρου ή χάλυβδος, μολύβδου, χαλκού και ορειχάλκου. Απαγορεύεται η χρήσις σιδηρών σωλήνων ή σωλήνων εκ γαλβανισμένου σιδήρου εις τας εν τω εδάφει σωληνώσεις ακαθάρτων ή αποχετεύσεως. 2.Μονάς υδραυλικών υποδοχέων. Καλούμεν μονάδα υδραυλικών υποδοχέων το από ενός νιπτήρος μεθ' εκάστην χρήσιν απομακρυνόμενον ποσόν ύδατος. Επί τη βάσει της μονάδος ταύτης αναγράφεται εις τον έναντι πίνακα Χ η αντίστοιχος μεθ' εκάστην χρήσιν παροχήν των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων. Εις την εν τω πίνακι Χ κατάταξιν των εγκαταστάσεων η κλάσις 1 (ιδιωτικής χρήσεως) περιλαμβάνει τους υδραυλικούς υποδοχείς εις μονοκατοικίας και πολυκατοικίας και τους εντός ιδιαιτέρων δωματίων λουτρού των ξενοδοχείων και παρομοίων ιδρυμάτων, τους προωρισμένους δια χρήσιν υπό ενός ατόμου ή μιας οικογενείας. Η κλάσις 2 (ημιδιωτικής χρήσεως) περιλαμβάνει τους υδραυλικούς υποδοχείς εις κτίρια χρησιμοποιούμενα δια γραφεία, υπνωτήρια και παρομοίους σκοπούς, όπου οι υδραυλικοί υποδοχείς προορίζονται δια την χρήσιν των ενοίκων του κτιρίου. Η κλάσις 3 (δημοσίας χρήσεως) περιλαμβάνει τους υδραυλικούς υποδοχείς σχολικών κτιρίων, γυμναστηρίων και άλλων εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, σιδηροδρομικών σταθμών, δημοσίων ανακουφιστηρίων, εις τας οποίας ο αριθμός των υδραυλικών υποδοχέων είναι τόσος, ώστε να επιτρέπεται η υπό του κοινού γενικώς χρησιμοποίησις αυτών, άνευ περιορισμών (επί πληρωμή ή άνευ). Το αναγραφόμενον ποσόν μονάδων υδραυλικών υποδοχέων άνευ ενδείξεως κλάσεως ισχύει δι' όλας τας κλάσεις εγκαταστάσεων. Η οπή αποχετεύσεως από δαπέδου συνεχώς ή κατά διαλείμματα διαβιβαζομένων εις ταύτην εκροών από υποδοχέων, πρέπει να υπολογίζηται επί τη βάσει του συνόλου των εκροών των υποδοχέων τους οποίους εξυπηρετεί. 3.Κατακόρυφοι αγωγοί ακαθάρτων και αποχετεύσεως. Εις παν κτίριον εις το οποίον είναι εγκατεστημένοι υδραυλικοί υποδοχείς, πρέπει να υπάρχουν είς ή περισσότεροι κατακόρυφοι αγωγοί ακαθάρτων ή αποχετεύσεως εκτεινόμενοι, με σωλήνας διαμέτρου της αυτής ως οι αρχικοί, δια μέσου της στέγης του κτιρίου και άνω ταύτης. Οι κατακόρυφοι ούτοι αγωγοί πρέπει να είναι όσω το δυνατόν ευθύγραμμοι και άνευ αποτόμων καμπών και στροφών. Η απαιτουμένη διατομή του κατακορύφου αγωγού πρέπει να υπολογίζεται εκ της διανομής και του αθροίσματος των μονάδων των υδραυλικών υποδοχέων των μετ' αυτού συνδεομένων συμφώνως τω πίνακι ΧΙ λαμβανομένου υπ' όψιν ότι πάντως απαγορεύεται η σύνδεσις αποχωρητηρίων μετά κατακορύφου σωλήνος διαμέτρου μικροτέρας των 8 εκατ. ή 3 ιντζών. Ο όρος "εν τμήμα" του πιν. ΧΙ σημαίνει κατακ. μήκος του κατακορύφου αγωγού ουχί μικρότερον των 2.40 μ. επί του οποίου σωλήνες εξ υποδοχέων ή δευτερεύοντες αγωγοί, συνδέονται μετ' αυτού. Το άθροισμα των μονάδων υδραυλικών υποδοχέων ας εξυπηρετούν όλοι οι δευτερεύοντες σωλήνες οι συνδεόμενοι μετά του κυρίου κατακορύφου αγωγού, εις οιονδήποτε τμήμα τούτου, μήκους 2.40 μ. δεν πρέπει να υπερβαίνη το μέγιστον επιτρεπόμενον όριον, το καθοριζόμενον εν τω ανωτέρω πίνακι εν τη στήλη "μονάδες εις έν τμήμα" ο πίναξ ΧΙ ισχύει δια χυτοσιδηρούς, σιδηρούς, χαλκίνους ή ορειχαλκίνους σωλήνας. Σελ. 459 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 ΠΙΝΑΞ ΧΙ Μέγιστος αριθμός μονάδων υδραυλικών υποδοχέων επιτρεπόμενος να συνδεθή  μεθ’ ενός κατακορύφου αγωγού         Διάμετρος          κατακορύ       φου αγωγού           (ίνζτες) Σύνδεσις δια Τ αποχετεύσεως Σύνδεσις δια Υ 45 ο ή τεμαχίων  Υ και στροφών 1/8 Μέγιστον μήκος σωλήνος συν τη επεκτάσει δια στέγης Μονάδες εις εν τμήμα Εις ολόκληρον τον σωλήνα Μονάδες εις εν τμήμα Εις ολόκληρον τον σωλήνα Μ.Μ. 1 1/4 1 1/2           2           3           4           5           6           7       1       2       9     24   144   324   672 2088       1       8     16     48   256   680 1380 3600       1       4     15     45   240   540 1120 3480       1     12     36     72   384 1020 2070 5400   15   20   25   60   95  120  150   225 Προκειμένου περί εξυελωμένων πηλοσωλήνων ισχύει ο κάτωθι πίναξ: ΠΙΝΑΞ ΧΙΙ             Διάμετρος              εις εκατ. Μονάδες μέσω Υ εις  έκαστον αγωγόν Μέγιστον ύψος κατακορύφου σωλήνος συνυπολογιζομένης και της ως αεριστήρος χρησιμευούσης επεκτάσεως αυτού Ελάχιστη διάμετρος αεραγωγού εις εκατ.   8 10 12 14 10 24 38 54 10.00 14.00 14.00 14.00 8 10 ή 12 εκ. γαλβ. λαμαρίνης 4.Σύνδεσις υδραυλικών υποδοχέων μετά κατακορύφων αγωγών και διακλαδώσεων: Οι κατακόρυφοι αγωγοί ακαθάρτων και αποχετεύσεων και αι διακλαδώσεις αυτών πρέπει να εφοδιάζωνται δια καταλλήλως τοποθετουμένων ειδικών τεμαχίων προς σύνδεσιν μετά των υδραυλικών υποδοχέων. 5.Αντικατάστασις σωλήνων ακαθάρτων και αερισμού: Εις υπαρχούσες εγκαταστάσεις όπου οι κατακόρυφοι αγωγοί δεν εκτείνονται δια σωλήνων της αυτής διαμέτρου και υλικού μέχρι και υπεράνω της στέγης, όταν καταστή αναγκαία η αλλαγή της θέσεως υποδοχέως τινός ή αυτού του υποδοχέως, τότε  Σελ. 460 πρέπει να αντικαθίσταται όλος ο τούτον εξυπηρετών κατακόρυφος αγωγός δια νέου τοιούτου, συμφώνου προς τα δια του παρόντος κανονισμού καθοριζόμενα κατά μέγεθος και υλικόν. 6.Απαγορευόμεναι συνδέσεις: Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις του σωλήνος απορροής λεκάνης αποχωρητηρίου ή άλλου παρομοίου υποδοχέως, ως σωλήνος απορροής ετέρου υποδοχέως. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ως σωλήνων αερισμού χρησιμευόντων τμημάτων των κατακορύφων αγωγών, ως σωλήνων ακαθάρτων ή αποχετεύσεως, εκτός εάν έχη γίνη εκ των προτέρων ειδική πρόβλεψις. 7.Προστασία των σωλήνων από παγετού: Όλοι οι εκτός του κτιρίου ευρισκόμενοι σωλήνες πρέπει να προστατεύωνται από παγετού. 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 8.Προεκτάσις υπέρ την στέγην:Όλαι αι υπεράνω της στέγης προεκτάσεις των κατακορύφων αγωγών ακαθάρτων ή αποχετεύσεως πρέπει να γίνωνται άνευ μειώσεως της διαμέτρου των σωλήνων μέχρις και υπεράνω ταύτης κατά 1.00 μ. τουλάχιστον δια στέγας και 2.50μ. δια δωμάτια. Όταν υφίσταται κίνδυνος παγετού η διάμετρος του επεκτεινομένου δια της στέγης τμήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εκ. εις το ανώτατον τμήμα αυτής. Η αλλαγή της διαμέτρου θα γίνεται μέσω μακρού τεμαχίου διαστολής 30 εκ. κάτωθεν της οροφής, τοποθετουμένου εις το σημείον τούτο στομίου επιβλέψεως, εφ' όσον η στέγη δεν είναι ευκόλως προσιτή. Αι δίοδοι των σωλήνων δια της στέγης πρέπει να γίνωνται υδατοστεγείς, εκ φύλλων χαλκού ή μολύβδου ή γαλβανισμένου σιδήρου. Τα χρησιμοποιηθησόμενα φύλλα χαλκού πρέπει να είναι πάχους 0,5 χλσ. του δε μολύβδου 2,0 χλσ. και του γαλβανισμένου σιδήρου 1 χλσ. 9.Κορυφαί κατακορύφων σωλήνων και σωλήνων αερισμού:Αι κορυφαί των κατακορύφων σωλήνων και των σωλήνων αερισμού δέον να ευρίσκωνται τουλάχιστον κατά έν μέτρον υψηλότερον από παντός άλλης φύσεως αεραγωγού ή ανοίγματος του κτιρίου ευρισκομένου εντός ακτίνος 3.50 μέτρων απ' αυτών. Εις περίπτωσιν καθ' ην τούτο συνεπάγεται ελεύθερον ύψος υπέρ την κορωνίδα κατακορύφου αγωγού ή σωλήνος αερισμού μεγαλείτερον των 2,50 μ. συνιστάται η προέκτασις αυτού μέχρι της κορυφής της στέγης. 10.Αυτόματος δικλείς αερισμού (Μίκα): Η διάμετρος της αυτομάτου δικλείδος αερισμού πρέπει να είναι ίση προς την του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού. Η διάμετρος του σωλήνος του ενούντος την αυτόματον δικλείδα αερισμού μετά του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού πρέπει να είναι ίση με την του τελευταίου τούτου. Εφ' όσον ο συνδετικός ούτος σωλήν είναι υπό το έδαφος και μέχρι 0,50μ. υπέρανω της επιφανείας του εδάφους, δύναται να είναι εξ εξυαλωμένου πηλού, από δε 0,50 μ. μέχρι της επιφανείας του εδάφους και άνω πρέπει να είναι σιδηρούς, χυτοσιδηρούς, ή εκ γαλβανισμένου φύλλου σιδήρου πάχους 1/2 χιλιοστού. 11.Άκρα αεραγωγών παρακειμένων εις υψηλά κτίρια:Εν περιπτώσει ανεγέρσεως παρακειμένης υπάρχοντι κτιρίω νέας οικοδομής, δικαιούται και υποχρεούται ο δεύτερος οικοδομών εις την δαπάναις του, ανύψωσιν των κατακορύφων αγωγών και σωλήνων αερισμού του παλαιοτέρου κτιρίου, μέχρι του ως ανωτέρω (παρ. 9) καθοριζομένου ύψους από των ανοιγμάτων της οικοδομής του, του ιδιοκτήτου του παλαιοτέρου κτιρίου υποχρεουμένου να επιτρέψη την εκτέλεσιν των απαιτουμένων εργασιών ή να εκτελέση ο ίδιος ταύτας, ευθύς άμα τη προκαταβολή εις αυτόν της σχετικής δαπάνης. 12.Προστασία παγίδων, σωλήνες αερισμού:Πάσα παγίς υποδοχέως πρέπει να προστατεύηται από σιφωνισμού ήτοι απορροής του εν αυτή ύδατος λόγω σχηματισμού κενού, λόγω πιέσεως εκ των αερίων των υπονόμων κλπ. και από κυκλοφορίαν αέρος μέσω αυτής. Προς τον σκοπόν τούτον πρέπει να υπάρχη αεριμός του όλου δικτύου αποχετεύσεως, είτε δια των κατακορύφων αγωγών ακαθάρτων και αποχετεύσεως συνεχώς, ή κεχωρισμένως δια δευτερευόντων σωλήνων αερισμού υπό μορφήν "απλού, συνεχούς" ή δακτυλιοειδούς ή εν σειρά αεραγωγού. Η σύνδεσις των παγίδων μετά των σωλήνων αερισμού πρέπει να γίνεται πάντοτε εις το προς την εκροήν άκρον της παγίδος ή μετά τούτο. 13.Απόστασις του σωλήνος αερισμού από του διαφράγματος της παγίδος:Μεγίστη επιτρεπομένη απόστασις μεταξύ του διαφράγματος ή του χαμηλοτέρου σημείου της παγίδος και του κέντρου του σωλήνος όστις χρησιμεύει ως αεραγωγός αυτής, ορίζεται εις 1.50 μ. Η ένωσις αποχετευτικού σωλήνος εκ οιουδήποτε υποδοχέως μετά κατακορύφου σωλήνος ακαθάρτων και αποχετεύσεως χρησιμεύοντος και ως σωλήνος αερισμού, θα γίνεται εις στάθμην υπερκειμένην του κοιλώματος της παγίδος, πλην των αποχωρητηρίων. Απαγορεύεται όπως αι ενώσεις των δευτερευόντων αγωγών μετά των υπό τούτων εξυπηρετουμένων αποχετευτικών αγωγών γίνονται εις στάθμην χαμηλοτέραν της γραμμής υδραυλικού φορτίου. 14.Σύνδεσις των κυρίων σωλήνων αερισμού:Εν περιπτώσει αερισμού δι' ιδιαιτέρων σωλήνων, οι κύριοι κατακόρυφοι σωλήνες αερισμού πρέπει να συνδέωνται με τους κυρίους σωλήνας ακαθάρτων και αποχετεύσεως εις σημείον κείμενον εις την αυτήν ή χαμηλοτέραν στάθμην εκείΣελ. 461 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 νης εις την οποίαν είναι ο εκ του χαμηλοτέρου υδρ. υποδοχέως του κτιρίου δευτερεύων αγωγός αποχετεύσεως, πρέπει δε να επεκτείνωνται με την αυτήν καθ' όλον το ύψος των διάμετρον, υπέρ την στέγην ή να ενούνται  με  τους  κατακορύφους  αγωγούς ακαθάρτων ή αποχετεύσεως εις σημείον τουλάχιστον 1.00 μ. υψηλότερον του δευτερεύοντος αγωγού του εκ του υψηλοτέρου υδρ. υποδοχέως του κτιρίου προερχομένου. ΠΙΝΑΞ ΧΙΙΙ Διάμετρος σωλήνων αερισμού κατακορύφων αγωγών ακαθάρτων και αποχετεύσεως απαιτουμένη  προς εξυπηρέτησιν δεδομένου αριθμού μονάδων υδραυλικών υποδοχέων και  μήκους σωλήνων αποχετεύσεως και ακαθάρτων Διάμετρος κατακορύφου αγωγού ακαθάρτων και αποχετεύσεως εις ίντζες Σύνολον εξυπηρετουμένων μονάδων υδραυλικών υποδοχέων Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη σωλήνων αερισμού εις μέτρα δι’ αντιστοίχους διαμέτρους αυτών εις ίντζες 1΄ 1/4 1΄ 1/2 2΄΄ 2΄ 1/2 3΄΄ 4 1  1/4 1  1/2            2 2  1/2           3           4 Μέχρις     1      ΄΄    8      ΄΄  18      ΄΄  36      ΄΄  12      ΄΄  18      ΄΄  24      ΄΄  36      ΄΄  48      ΄΄  72      ΄΄  24      ΄΄  48      ΄΄  96      ΄΄ 144      ΄΄ 192      ΄΄ 264      ΄΄ 384 15 12 10   8 20 16 15 12   6   4 30 25 40 22 16 12 10   8   8   5   4 35 60 60 42 30 26 12 35 23 15 12 10   7 70 66 38 28 24 21 19 15 100 94 80 60 15.Απαιτούμεναι διάμετροι σωλήνων αερισμού:Η διάμετρος του κυρίου, ή του κατακορύφου σωλήνος αερισμού πρέπει να κανονίζηται από την διάμετρον του δι' αυτού αεριζομένου σωλήνος ακαθάρτων και αποχετεύσεως, του ολικού αριθμού των "μονάδων υποδοχέων" ους εξυπηρετεί ο σωλήν ακαθάρτων και αποχετεύσεως και του ανεπτυγμένου μήκους του σωλήνος αερισμού, ούτινος το μήκος μετρείται από του σημείου της συνδέσεώς του μέχρι του ελευθέρου άκρου του, εάν είναι αυτοτελής αεραγωγός, ή μέχρι του ελευθέρου άκρου του σωλήνος αερισμού ούτινος είναι διακλάδωσις, συμφώνως με τον πίνακα ΧΙΙΙ γινομένης εν ανάγκη παρεμβολής εις τα εν τω πίνακι καθοριζόμενα ως επιτρεπόμενα μήκη. Σελ. 462 Ο πίναξ ΧΙΙΙ ισχύει προκειμένου περί κατακορύφων κλπ. αγωγών εξ υλικού άλλου πλην εξυαλωμένων πηλοσωλήνων. Προκειμένου περί των τελευταίων τούτων ισχύει ο κατωτέρω πίναξ ΧΙV δια σωλήνος αερισμού εκ πηλοσωλήνων και γαλβανισμένης λαμαρίνης. 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 16.Δευτερεύοντες και μενονωμένοι σωλήνες αερισμού:Απαγορεύεται η κατασκευή αεραγωγών εκ σωλήνων διαμέτρου μικροτέρας της 1 1/4 ίντζας. Όταν η διάμετρος του σωλήνος αποχετεύσεως είναι 1 1/4 και 1 1/2 ίντζες ο σωλήν αερισμού πρέπει να είναι της αυτής διαμέτρου με τον υπόλοιπον σωλήνα, εν ουδεμιά δε περιπτώσει επιτρέπεται η κατασκευή δευτερευόντων σωλήνων αερισμού εκ σωλήνων διαμέτρου μικροτέρας του ημίσεος της διαμέτρου του εξυπηρετουμένου σωλήνος ακαθάρτων ή και αποχετεύσεως. Ομοίως δεν επιτρέπεται ο δευτερεύων σωλήν αερισμού διαμέτρου τινός, να έχη μήκος μεγαλύτερον του επιτρεπομένου μεγίστου μήκους δια κύριον σωλήνα αερισμού τον εξυπηρετούντα κατακορύφους αγωγούς ακαθάρτων ή και αποχετεύσεως της αυτής ως του δευτερεύοντος σωλήνος αερισμού διαμέτρου. 17.Κλίσεις σωλήνων αερισμού και συνδέσεις αυτών:Άπαντες οι κύριοι ή δευτερεύοντες σωλήνες αερισμού πρέπει να μην έχωσιν κοιλώματα ή σάγματα, να έχωσι δε τοιαύτην κλίσιν και να είναι εις τοιούτον ύψος συνεδεμένοι με τον σωλήνα ακαθάρτων και αποχετεύσεως τον οποίον αερίζουν, ώστε να επιστραφή πάσα τυχόν δι’ αυτών ροή προς τον τελευταίον τούτον σωλήνα δια της βαρύτητος. Όταν οι σωλήνες αερισμού συνδέονται με οριζόντιον σωλήνα αποχετεύσεως και ακαθάρτων, τότε η μετ’ αυτών σύνδεσις πρέπει να γίνεται υπέρ τον άξονα των σωλήνων ακαθάρτων και αποχετεύσεως, οι δε σωλήνες αερισμού να υψούνται από του σημείου της ενώσεως κατακορύφως ή από γωνίαν 45 ο , μέχρις ύψους 15 εκ. άνωθεν του εξυπηρετουμένου υδραυλικού υποδοχέως, πριν καμφθώσι οριζοντίως ή συνδεθώσι με τον δευτερεύοντα ή τον κύριον σωλήνα αερισμού. ΠΙΝΑΞ XIV Διάμετρος κατακορύφου αγωγού ακαθάρτων και αποχετεύσεως εις εκατ. Σύνολον εξυπηρετουμένων μονάδων υδραυλ. υποδοχέων Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη σωλήνων αερισμού εις μέτρα  δια σωλήνας αερισμού διαμέτρου εις εκατοστά. 4 6 8 10 12 14   8 10 12 14   6 10 12 18 24 24 28 32 34 38 38 42 46 50 54 5       7.5   5   7   8   6 10 10 7 17 9 6 9 9 14 14 12 14 12   9   9 13 10   7   7 14 14 14 14 12 14 14 14 10   9 14 14 14 14 14 18.Σωλήνες αερισμού εν είδει «δακτυλίου» ή «εν σειρά»:Όταν επί του δευτερεύοντος σωλήνος ακαθάρτων ή αποχετεύσεως συνδέονται δύο μέχρις οκτώ αποχωρητήρια ή ουρητήρια, λεκάναι καθαρισμού ή καταιονιστήρες εν σειρά, δύναται να χρησιμοποιηθώσι τ’ ανωτέρω συστήματα αερισμού. 19.Θέσεις όπου δεν απαιτούνται σωλήνες αερισμού:Δεν είναι αναγκαία η εγκατάστασις σωλήνων αερισμού. α)εις τον υψηλότερον υποδοχέα του κτιρίου β)εις παγίδας κατακορύφων υδρορροών ή δικλείδας προασπίσεως από επαναστροφής γ)εις παγίδας δεξαμενών συλλογής υπογείων υδάτων ή εις στραγγιστήρας αποχετεύσεως δαπέδου και συλλέκτας υδάτων εξ υπογείων, εφ’ όσον οι τελευταίοι ουΣελ. 463 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 τοι συνδέονται μετά του εντός του κτιρίου, γενικού αποχετευτικού αγωγού προς το μέρος της υπονόμου, και εις απόστασιν 1.50 μ. ή περισσότερον από του ποδός του κατακορύφου αγωγού αποχετεύσεως. Ομοίως δεν απαιτείται ίδιος σωλήν αερισμού δια λεκάνας αποχωρητηρίων και παρομοίων υποδοχέων εφ’ όσον απέχουσι κατά 1.50 μ. από του αποχετευτικού αγωγού όταν α)υπεράνω της συνδέσεως του αποχετευτικού αυτών σωλήνος μετά του κατακορύφου αγωγού ακαθάρτων και αποχετεύσεως δεν υπάρχει σύνδεσις αποχετευτικού σωλήνος εξ άλλου υποδοχέως β)επί του κατακορύφου αγωγού ακαθάρτων είναι συνδεδεμένοι μόνον σωλήνες ακαθάρτων εκ λεκανών αποχωρητήριων μέσω καταλλήλου τεμαχίου. Εις την περίπτωσιν ταύτην η μεγίστη επιτρεπομένη απόστασις της στάθμης του εν τη παγίδι ύδατος από της άνω επιφανείας του αποχετευτικού των σωλήνος, είναι 0,60μ. Δια λουτήρας αποχωρητήρια ή άλλους υδραυλικούς υποδοχείς τοποθετουμένους εις τας αντιθέτους όψεις ενός και του αυτού τοίχου ή ευρισκομένους πλησιέστατα αλλήλων και εις απόστασιν ουχί μεγαλυτέραν της καθοριζομένης δυνατόν να χρησιμοποιηθή είς κοινός σωλήν ακαθάρτων και αποχετεύσεως και κοινός σωλήν αερισμού. ΜΕΡΟΣ ΧΙ Εντός και εκτός του κτιρίου Γενικοί αποχετευτικοί αγωγοί 1.Ανεξάρτητοι εσωτερικαί εγκαταστάσεις:Το σύστημα αποχετεύσεως και υδατοδιανομής παντός νέου κτιρίου ή το ανακαινιζόμενον ή επεκτεινόμενον τοιούτον υπάρχοντος παλαιού κτιρίου πρέπει να είναι ανεξάρτητον ομοίων εγκαταστάσεων άλλων κτιρίων πλην της κατωτέρω εξαιρέσεως. Έκαστον κτίριον πρέπει να έχη ανεξάρτητον σύνδεσιν μετά της τυχόν υπαρχούσης εν τω κοινοχρήστω χώρω παρ’ ον το κτίριον, δημοσίας ή ιδιωτικής υπονόμου. Εξαίρεσις. Όταν το κτίριον ευρίσκεται όπισθεν άλλου κτιρίου (εσωτερικαί οικοδομαί) δεν είναι δε προσιτή η υπόνομος ή δυνατή η κατασκευή αποχετευτικού αγωγού μέσω αυλής ή άλλης διόδου, τότε δύναται ο αποχετευτικός αγωγός του έμπροσθεν κτιρίου να επεκταθή μέχρι του όπισθεν κτιρίου και να θεωρηθή ως μία αυτοτελής αποχέτευσις, η κοινή των δύο κτιρίων τοιαύτη. Εν τη περιπτώσει ταύτη η σύνδεσις του αγωγού του όπισθεν κτιρίου γενήσεται όπισθεν του μηχανικού σίφωνος και της δικλείδος αερισμού του πρώτου κτιρίου εφ’ όσον υπάρχωσι τοιούτοι εις το έμπροσθεν κτίριον. Σελ.464 2.Παλαιοί εντός και εκτός του κτιρίου αποχετευτικοί αγωγοί:Παλαιοί εντός και εκτός κτιρίου αποχετευτικοί αγωγοί, κατεδαφισθέντος κτιρίου, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθώσιν δια την εξυπηρέτησιν του νέου κτιρίου μόνον κατόπιν ειδικής γνωματεύσεως της αρμοδίας αρχής περί του επαρκούς αυτών συμφώνως τω παρόντι ή κατόπιν εκτελέσεως τω αναγκαίων μετατροπών ή επιδιορθώσεων προς συμμόρφωσιν προς τον παρόντα κανονισμόν. 3.Αποχετεύσεις εις υπονόμους:Παν κτίριον θα συνδέηται απ’ ευθείας και ανεξαρτήτως άλλου μετά της υπονόμου, αμέσως έμπροσθέν του, πλην εάν άλλως επιτρέψη η αρμοδία αρχή. 4.Αποχετεύσεις εις βόθρους:Εφ’ όσον δεν υφίσταται υπόνομος εν τω κοινοχρήστω χώρω παρ’ ον το κτίριον, τότε επιβάλλεται η σύνδεσις του αποχετευτικού συστήματος μετά ειδικώς κατασκευαζομένου βόθρου κατασκευής και διατάξεως ως προβλέπουν αι σχετικαί διατάξεις. 5.Τάφροι αποχετευτικών αγωγών:Έκαστον σύστημα σωληνώσεως υδρεύσεως φωταερίου, αποχετεύσεως, πρέπει να τοποθετήται εντός ιδίου χάνδακος ελαχίστου βάθους 30 εκ. Εν περιπτώσει καθ’ ην κατεσκευάσθησαν χωριστά συστήματα έν δια την αποχέτευσιν των ομβρίων και των επιφανειακών υδάτων του κτιρίου και έτερον δια την αποχέτευσιν των εξ υδραυλικών υποδοχέων υγρών, επιτρέπεται η τοποθέτησις αμφοτέρων των σωλήνων εις μίαν και την αυτήν τάφρον. Απαγορεύεται η εκσκαφή της τάφρου των ως άνω σωληνώσεων δια κατασκευής σηράγγων μήκους μείζονος των 2.00 μ υπ’ αυλάς και διόδους. 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Αι τάφροι δια την εγκατάστασιν αποχετευτικών αγωγών εντός του κτιρίου θα διατηρώνται ανοικταί μέχρις εξετάσεως δοκιμής και εγκρίσεως της εγκαταστάσεως υπό της αρμοδίας αρχής. 6.Θέσις του γενικού αποχετευτικού αγωγού:Εκεί όπου δυνατόν, οι εντός κτιρίου αποχετευτικοί αγωγοί πρέπει να τοποθετώνται εντός του εδάφους υπό το δάπεδον του ισογείου ή του υπογείου. 7.Υλικά:α)Ο εκτός του κτιρίου γενικός αποχετευτικός αγωγός αρχόμενος 1.50μ από της εσωτερικής επιφανείας του εξωτερικού τοίχου, πρέπει να είναι εκ χυτοσιδηρού σωλήνος ή εξ εξυαλωμένου πηλοσωλήνος. β)Ο εντός του κτιρίου γενικός αποχετευτικός αγωγός και αι διακλαδώσεις αυτού, εφ’ όσον τοποθετούνται υπογείως, πρέπει να είναι εκ μολύβδου, ορειχαλκίνου ή χυτοσιδηρού σωλήνος ή εξ εξυαλωμένου πηλοσωλήνος. γ)Ο εντός του κτιρίου γενικός αποχετευτικός αγωγός, εφ’ όσον ευρίσκεται υπέρ το έδαφος, πρέπει να είναι εκ σωλήνος χυτοσιδηρού, γαλβανισμένου σιδηροσωλήνος ή χαλυβδοσωλήνος, ή εκ μολυβδίνου ή ορειχαλκίνου σωλήνος κανονικών διαστάσεων. 8.Απόστασις των γενικών αποχετευτικών αγωγών από των φερόντων φορτία τοίχων. Απαγορεύεται η τοποθέτησις του εκτός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού και του εντός του κτιρίου τοιούτου, εφ’ όσον ο τελευταίος τοποθετήται υπό το έδαφος, παραλλήλως προς και εις απόστασιν μικροτέραν του 1.50 μ. από φέροντος φορτία τοίχου. Οι αγωγοί ούτοι πρέπει να τοποθετώνται εις επαρκές βάθος προς φύλαξιν αυτών εκ παγετού εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος τοιούτου. «Παρέκκλισιν από της ανωτέρω ελαχίστης αποστάσεως του 1,50 μ. από φέροντας φορτία τοίχου επιτρέπεται εις ας περιπτώσεις οι αγωγοί αποχετεύσεως περιβάλλονται υπό ειδικών κατασκευών εξασφαλιζουσών την στεγανότητα αυτών». Η εντός « » διάταξις προσετέθη δια του Β.Δ. της 23 Μαΐου/2 Ιουν. 1962 (ΦΕΚ Δ΄ 67). 9.Διαστάσεις των γενικών αποχετευτικών αγωγών και των οριζοντίων δευτερευόντων τοιούτων εις χωριστόν σύστημα υπονόμων: Η απαιτουμένη διάμετρος των εντός και εκτός του κτιρίου γενικών αποχετευτικών αγωγών και των οριζοντίων δευτερευόντων τοιούτων θα προσδιορίζεται βάσει του ολικού αριθμού των μονάδων υδραυλικών υποδοχέων των εξυπηρετουμένων υπό τούτων και συμφώνως προς τον κατωτέρω πίνακα ΧV. ΠΙΝΑΞ XV Διάμετρος σωλήνων (ίντζες) Μέγιστος αριθμός μονάδων υποδοχέων Κλίσις 1:100 Κλίσις 2:100 Κλίσις 4:100      1 1/4      1 1/2      2      3      4      5      6      7    10    12       1       2       5     15     84   162   300   990 1800 3084       1       2       6     18     96   261   450 1392 2520 4320       1       3       8     21   114   264   600 2220 3900 6012 Απαγορεύεται η αποχέτευσις έστω και ενός αποχωρητηρίου εντός αποχετευτικού τινός αγωγού διαμέτρου μικροτέρας των 3 ιντζών. Απαγορεύεται και η αποχέτευσις πλειόνων των δύο αποχωρητηρίων δια οριζοντίου τινός αγωγού διαμέτρου μικροτέρας 3 ιντζών. Η απαιτουμένη διάμετρος σωλήνος αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων, είτε ούτος είναι γενικός εντός ή εκτός του κτιρίου είτε δευτερεύων τοιούτος, θα προσδιορίζεται βάσει της ολικής αποχετευομένης επιφανείας εν οριζοντία προβολή και συμφώνως προς τον πίνακα XVI. ΠΙΝΑΞ XVI Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων  μόνον Διάμετρος σωλήνος (ίντζες) Μέγιστη αποχετευομένη ομβρίων  επιφάνεια στέγης εις μ 2  Κλίσις 1:100 Κλίσις 2:100 Κλίσις 4:100   3   4   5   5   8 10 12 14     80   175   310   495 1035 1815 2000 3960   115   240   435   595 1465 2390 4100 5580   170   385   695 1105 2315 4060 6480 8835 (Αντί της σελ. 465) Σελ. 465(α) Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 Σημ. Οι ανωτέρω υπολογισμοί βασίζονται επί ύψους βροχής 10 εκ. ανά ώραν. Οι γενικοί αποχετευτικοί αγωγοί εντός και εκτός των κτιρίων θα τοποθετώνται εις οιόν τε ευθέως μετ’ ελαχίστης κλίσεως 1/2%, των αλλαγών διευθύνσεως γινομένων δια καταλλήλων ειδικών τεμαχίων, των δε μετ’ αυτών συνδέσεων γινομένων δια διακλαδώσεις Υ 45 ο  και στροφών 1/8 και 1/16. 10.Διαστάσεις των γενικών αποχετευτικών αγωγών δια μικτόν σύστημα υπονόμων. Όταν αι υπόνομοι της πόλεως είναι του μικτού συστήματος αι απαιτούμεναι διαστάσεις των εντός και εκτός του κτιρίου γενικών αποχετευτικών αγωγών, θα προσδιορίζωνται δια πολλαπλασιασμού του συνολικού αριθμού των μονάδων υδραυλικών υποδοχέων των εξυπηρετουμένων υπό των αγωγών τούτων, επί τον «συντελεστήν μετατροπής» τον αντίστοιχον εις την αποχετευομένην επιφάνειαν της στέγης και τον ολικόν αριθμόν μονάδων υδραυλικών  υποδοχέων,  τον εξαγομένον εκ του κατωτέρω πίνακος ΧVII προσθέσεως του γινομένου εις την αποχετευτικήν επιφάνειαν της στέγης και αναζητήσεως εις τον ευθύς ανωτέρω πίνακα XVI των αγωγών αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων της καταλλήλου διαμέτρου της αντιστοιχούσης εις το αναφερθέν άθροισμα. Απαγορεύεται η χρήσις κοινών γενικών αποχετευτικών αγωγών εντός και εκτός του κτιρίου (αποχετευόντων όμβρια και ακάθαρτα υγρά) διαμέτρου μικροτέρας των 10 εκ. Απαγορεύεται η κατασκευή δια μοναδικού σωλήνος το εντός και εκτός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού, διαστάσεων μικροτέρων των απαιτουμένων δια την αποχέτευσιν των μονάδων των υδραυλικών υποδοχέων του κτιρίου μόνον, ή των ομβρίων υδάτων στέγης μόνον κατά το χωριστικόν σύστημα. ΠΙΝΑΞ XVII Συντελεσταί δια μικτόν σύστημα αποχετεύσεως.-Αριθμός μονάδων υδραυλικών υποδοχέων Αποχευτευομένη επιφάνεια στέγης εις τερ. μέτρα οριζοντ. προβολής 1 μέχρι 6 7 μέχρι 18 19 μέχρι 36 37 μέχρι 60 61 μέχρι 96 97 μέχρι 144 145 μέχρι 216 217 μέχρι 324 325 μέχρι 486 487 μέχρι 734 735 μέχρι 1098 1099 μέχρι 1644 1645 μέχρι 2466 2467 μέχρι 3700 Μέχρι     12 από  13 μέχρι   22   ΄΄   23    ΄΄      45   ΄΄   46    ΄΄      67   ΄΄   68    ΄΄    100   ΄΄  101   ΄΄    150   ΄΄  151   ΄΄    225   ΄΄  226   ΄΄    338   ΄΄  339   ΄΄    505   ΄΄  506   ΄΄    760   ΄΄  761   ΄΄  1140   ΄΄1141   ΄΄  1710   ΄΄1711   ΄΄  2560   ΄΄2561   ΄΄  3800   ΄΄3801   ΄΄  5720 180 160 120 75 54 30 15 7,5 2,0 0 0 0 0 0 0 105 98 75 62 42 18 12 7,2 2,4 2,0 0 0 0 0 0 60 57 50 42 33 16 11 7,0 3 2,1 2,1 0 0 0 0 45 43 39 35 29 15 10,5 6,9 3,3 3,2 2,1 2,0 0 0 0 30 29 27 24 20 12 9,1 6,6 4,1 2,3 2,1 2,1 2,0 0 0 22 21 20 18 15 11,5 8,8 6,5 4,2 2,4 2,2 2,1 2,1 2,0 0 18 17,6 16,9 15,4 13,6 11,1 8,6 6,4 4,3 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 15 14,7 14,3 13,2 12,1 10,4 8,3 6,3 4,4 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 12 11,8 11,5 10,8 10,1 9,8 8,0 6,2 4,5 2,8 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 10 9,9 9,7 9,2 8,7 8,4 7,9 6,3 4,7 3,2 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 9,2 9,1 8,8 8,6 8,3 8,1 7,8 6,4 5,0 3,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,7 6,4 5,1 4,6 2,7 2,4 2,3 2,2 2,1 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 6,8 6,1 5,0 3,5 2,6 2,4 2,2 2,1 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8 7,7 7,5 7,0 6,4 5,6 4,5 3,2 2,5 2,2 2,1 Σελ. 466(α) 190-98 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 11.Ενώσεις των κατακορύφων αγωγών ακαθάρτων ή αποχετεύσεως μετά του γενικού αποχετευτικού αγωγού εντός κτιρίου: Εφ’ όσον η διάμετρος του κατακορύφου αγωγού είναι η αυτή με την του γενικού αποχετευτικού αγωγού εντός του κτιρίου, η ένωσις θα γίνεται δια καμπύλης επαρκούς ακτίνος. Όταν η διάμετρος του γενικού αποχετευτικού αγωγού εντός του κτιρίου είναι μεγαλειτέρα εκείνης του κατακορύφου αγωγού, η χρησιμοποιηθησομένη καμπύλη θα έχη ως διάμετρον την αμέσως μεγαλυτέραν διάστασιν της του κατακορύφου αγωγού. Εν πάσει περιπτώσει η ένωσις δυνατόν να γίνεται μέσω ειδικού φρεατίου. 12.Εκτός του κτιρίου γενικοί αποχετευτικοί αγωγοί εις εδάφη εξ επιχώσεως: Εις τοιαύτα εδάφη πρέπει να χρησιμοποιώνται μόνον εξυαλωμένοι πηλοσωλήνες οίτινες θα τοποθετώνται επί ειδικώς κατασκευαζομένης εσχάρας ή επί σκυρονιάματος ή χυτοσιδηροί σωλήνες. 13.Αποχετεύσεις όταν η υπόνομος είναι εις στάθμην υψηλοτέραν της του υπογείου. Εν η περιπτώσει η εν τη οδώ υπόνομος, είναι εις υψηλήν στάθμην και είναι αδύνατος η δια της βαρύτητος αποχέτευσις μέρους ή του όλου των ακαθάρτων υγρών κλπ. του κτιρίου εις ταύτην, τότε επιβάλλεται η μηχανική ανύψωσις τούτων προς την υπόνομον. 14.Φρεάτια ή δεξαμεναί συγκεντρώσεως. Εις την εν άρθρ. 13 περίπτωσιν περισυλλέγονται δια φυσικής ροής όλα τα δια των υπογείων αποχετευτικών αγωγών αποχετευόμενα υγρά του κτιρίου εντός αεροστεγούς φρεατίου ή δεξαμενής, αναλόγου χωρητικότητος, εκ της οποίας αποχετεύονται ταύτα εις τον εκτός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν δι’ αντλίας ή άλλου αποτελεσματικού μέσου. Η άντλησις θα γίνεται είτε αυτομάτως ή η χωρητικότης των δεξαμενών θα είναι επαρκής ώστε η άντλησις να γίνεται κατά 24ωρον. 15.Αερισμός μηχανημάτων αντλήσεως: Οι σωλήνες ακαθάρτων και αποχετεύσεως οι αποχετεύοντες εις την ως άνω δεξαμενήν πρέπει να εφοδιάζωνται, εν περιπτώσει υπάρξεως αποχωρητηρίων, δια σωλήνος αερισμού διαμέτρου ουχί μικροτέρας των 10 εκ. εν περιπτώσει δε υπάρξεως άλλων υδραυλικών υποδοχέων, πλην αποχωρητηρίων, δια σωλήνος αερισμού της αυτής διαμέτρου ως ο σωλήν αποχετεύσεως. ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ Αποχέτευσις ομβρίων υδάτων 1.Αποχετεύσεις από αυλών ακαλύπτων χώρων και στεγών: Όλαι αι στέγαι και επιστρωμέναι επιφάνειαι, αυλαί, ακάλυπτοι χώροι, πρέπει να έχουν σύστημα αποχετεύσεως των επ’ αυτών πιπτόντων ομβρίων υδάτων προς το δίκτυον υπονόμων, όπου το υπάρχον δίκτυον υπονόμων είναι κατασκευασμένον ίνα δεχθή και όμβρια ύδατα. Όταν τοιούτοι αποχετευτικοί αγωγοί ομβρίων υδάτων συνδέωνται με υπόνομον του μικτού συστήματος, πρέπει να εφοδιάζωνται δια καταλλήλου παγίδος. Δεν απαιτείται τοποθέτησις παγίδος εις τας υδρορροάς των στεγών, ων το ανώτερον άκρον ευρίσκεται εις απόστασιν μεγαλειτέραν των 3.50 μ. από θύρας, παραθύρου ή άλλου αεραγωγού του κτιρίου. Εν εναντία περιπτώσει απαιτείται η τοποθέτησις ιδιαιτέρας παγίδος, ύψους απομονώσεως τουλάχιστον 20 εκατ. Δυνατόν να επαρκέση μία μόνον παγίς τοποθετουμένη εις ικανόν βάθος υπό το έδαφος ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος παγετού (όπου υπάρχει τοιούτος) ή εσωτερικώς του κτιρίου. Εκεί όπου δεν είναι προσιταί αι δημόσιαι υπόνομοι, αι αποχετεύσεις των ομβρίων υδάτων θα γίνωνται επί του ρείθρου της οδού, εκτός εάν άλλως ορίζεται υπό της αρμοδίας αρχής, οπότε δεν απαιτείται τοποθέτησις παγίδος. 2.Διαστάσεις οριζοντίων ημικυκλικών και κυκλικών κατακορύφων υδρορρών. Ο κάτωθι πίναξ ΧVΙΙΙ δίδει τας ελαχίστας επιτρεπομένας διαστάσεις οριζοντίων και κατακορύφων υδρορροών. Αι ως άνω υδρορροαί θα κατασκευάζωνται εκ φύλλου γαλβανισμένου σιδήρου ή άλλου μεταλλικού σωλήνος. Δια διατομάς άλλας ή ημικυκλικάς και κυκλικάς η επιφάνεια των διατομών τούτων δέον να ισούται με τας των εν τω πίνακι οριζομένων σωλήνων. 3.Εσωτερικοί αγωγοί ομβρίων υδάτων. Όταν οι αγωγοί ομβρίων υδάτων τοποθετούνται εσωτερικώς των κτιρίων ή εντός αυλών, θα κατασκευάζωνται κατά προτίμησιν εκ χυτοσιδηρών σωλήνων, γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων ή χαλυβδοσωλήνων. Σελ. 467 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 ΠΙΝΑΞ XVIII Επιφάνεια στέγης εις μ2 οριζοντ. προβολής Υδρορροαί οριζόντιοι ημικυκλικαί διάμετρος εις εκατ. Υδρορροαί κατακόρυφοι κυκλικαί διάμετρος εις ίντζες Μέχρι 10 από    11 μέχρι    30   ΄΄      31   ΄΄     100   ΄΄    101   ΄΄     200   ΄΄    201   ΄΄     400   ΄΄    401   ΄΄     600   ΄΄    601   ΄΄   1000     8 εκατ. 10    ΄΄ 10    ΄΄ 12    ΄΄ 15    ΄΄ 20    ΄΄ 25    ΄΄     2 ίντζες 3    ΄΄ 4    ΄΄ 5    ΄΄ 6    ΄΄ 7    ΄΄ 8    ΄΄ 4.Εξωτερικοί αγωγοί ομβρίων υδάτων: Η σύνδεσις εξωτερικών υδρορροών εκ λαμαρίνης μετά του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού θα γίνεται δια τεμαχίου χυτοσιδηρού σωλήνος μήκους τουλάχιστον 1.50 μ. εκτεινομένου κατακορύφως τουλάχιστον 30 εκ. άνωθεν της γραμμής υδραυλικού φορτίου. Ομοίως τοιούτοι αγωγοί πρέπει να κατασκευάζωνται εκ χυτοσιδηρού σωλήνος μέχρις ύψους τουλάχιστον 1.50 μ. από του δαπέδου αυλών ή διόδων οχημάτων ή πεζοδρομίων. 5.Απαγόρευσις χρησιμοποιήσως αγωγών αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων δι’ άλλους σκοπούς:Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των αγωγών αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων κτιρίου τινός, ως σωλήνων ακαθάρτων αποχετεύσεως ή αερισμού και αντιστρόφως απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των αγωγών ακαθάρτων αποχετεύσεως ή αερισμού ως αγωγών ομβρίων υδάτων. 6.Υπερπληρώσεις:Αι αποχετεύσεις υδάτων εξ υπερπληρώσεως δεξαμενών κλπ. επιτρέπεται να γίνωνται δια των σωλήνων του αποχετευτικού συστήματος του κτιρίου, μη συνδεόμεναι απ’ ευθείας με τούτο, αλλά καταλήγουσαι ελεύθεραι άνω ιδίας παγίδος. 7.Σωλήνες αποστραγγίσεως υπογείων υδάτων:Εάν υπό το υπόγειον ή περιφερειακώς των εξωτερικών τοίχων κτιρίου τινός, τοποθετηθούν αποστραγγιστήρες υπογείων υδάτων, πρέπει ούτοι να κατασκευασθούν εξ ειδικών διατρήτων πηλοσωλήνων ελαχίστης διάμετρου 10 εκ. και των οποίων η προς την υπόνομον έξοδος πρέπει να προστατεύηται δι’ ιδίας παγίδος και αυτομάτου δικλείδος από τυχόν επανεισόδου εις αυτούς των υδάτων της υπονόμου. Σελ. 468 Εάν είναι αδύνατος η δια φυσικής ροής απομάκρυνσις των ως άνω συλλεγομένων υπογείων  υδάτων προς την υπόνομον, πρέπει να κατασκευάζηται φρεάτιον συλλεκτήρ αυτών, εκ του  οποίου θα αντλώνται ταύτα αυτομάτως και θα απομακρύνωνται προς την υπόνομον, μέσω οιουδήποτε  υποδοχέως ή στραγγιστήρος μετά παγίδος. ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ Αποχετεύσεις από ψυγείων και ψυκτικών  χώρων 1.Σημεία του αποχετευτικού συστήματος εις τα οποία επιτρέπεται να διαβιβάζωνται αι αποχετεύσεις εκ ψυγείων κλπ.: Η απορροή των υγρών από ψυγεία και ψυκτικούς θαλάμους επιτρέπεται να γίνεται μόνον εις υποδοχείς δεόντως τροφοδοτουμένους δι’ ύδατος, συνδεδεμένους μετά του αποχετευτικού συστήματος του κτιρίου ως πας έτερος υδραυλικός υποδοχεύς, και εφοδιασμένους μετά αντιστοίχου σωλήνος αερισμού ή εις παγίδας της σωληνώσεως αποχετεύσεως ομβρίων ευρισκομένας εντός του κτιρίου, εις στραγγιστήρας υδάτων από δαπέδων υπογείων ευρισκομένους εις προσιτόν και καλώς αεριζόμενον σημείον. 2.Διάμετροι σωληνώσεων αποχετεύσεως υδάτων εκ ψυγείων κλπ.: Αι ελάχισται επιτρεπόμεναι διάμετροι των σωλήνων τούτων θα είναι 1 1/4 ίντζας δια μίαν εκροήν, 1 1/2 ίντζας δια 3 εκροάς και 2 ίντζας δια 4-12 εκροάς. Υπό εκάστην εκροήν πρέπει να υπάρχη παγίς και οπή καθαρισμού, οι δε σωλήνες πρέπει να εκτείνωνται υπέρ την στέγην του κτιρίου, εκτός εάν το ψυγείον κλπ. ευρίσκεται εις το υπόγειον ή τον πρώτον όροφον. 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIV Συντήρησις 1.Ελαττωματικοί υδραυλικοί υποδοχείς:Πας υδραυλικός υποδοχεύς, όστις ήθελεν κριθή ελαττωματικός ή εις κακήν κατάστασιν από υγιεινής απόψεως, πρέπει να επισκευάζηται, ανακαινίζηται, αντικαθίσταται, ή απομακρύνηται. 2.Προσωριναί εγκαταστάσεις:Κατά την διάρκειαν της κατασκευής παντός κτιρίου πρέπει να υπάρχουν εν αυτώ κατάλληλοι εγκαταστάσεις αποχωρητηρίων κλπ. προς χρήσιν των εργαζομένων και οίτινες θα διατηρώνται εις καλήν κατάστασιν από υγιεινής απόψεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧV Επιθεωρήσεις και δοκιμαί 1.Όλαι αι σωληνώσεις, παγίδες, υποδοχείς κλπ. δικτύου εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων θα επιθεωρώνται υπό της αρμοδίας αρχής προς εξασφάλισιν της τηρήσεως των δια του παρόντος κανονισμού καθοριζομένων και ίνα η εγκατάστασις και κατασκευή των εργασιών γίνη συμφώνως με τα υποβληθέντα και υπό της αρμοδίας αρχής εγκριθέντα σχέδια και την χορηγηθείσαν άδειαν εκτελέσεως αυτών. 2.Ο επί της κατασκευής των ως άνω εργασιών υποχρεούται να ειδοποιήση την αρμοδίαν αρχήν και τον ιδιοκτήτην ή τον εξουσιοδοτημένον αντιπρόσωπον αυτού εγγράφως προ οκτώ τουλάχιστον εργασίμων ημερών περί της ημέρας καθ’ ην θα είναι έτοιμος δι’ επιθεώρησιν και δοκιμήν, ης αι δαπάναι βαρύνουν τον ιδιοκτήτην. 3.Δοκιμαί του όλου συστήματος: Το όλον δίκτυον σωληνώσεων των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων θα δοκιμασθή δια πιέσεως ύδατος ή αέρος, μετά δε την τοποθέτησιν των όλων υδραυλικών υποδοχέων και την πλήρωσιν όλων των παγίδων με ύδωρ, θα υποβληθή ολόκληρον το σύστημα αποχετεύσεως εις τελικήν δι’ αέρος δοκιμασίαν. Επιτρέπεται εις την ελέγχουσαν αρχήν η αφαίρεσις του καλύμματος στομίων καθαρισμού προς διαπίστωσιν του ότι η πίεσις του αέρος έφθασεν εις πάντα τα σημεία του συστήματος. 4.Μέθοδοι δοκιμών: α)Δι’ ύδατος. Η δι’ ύδατος δοκιμή θα γίνεται ή εις ολόκληρον το σύστημα αποχετεύσεως, ή εις τμήματα αυτού. Εις την πρώτην περίπτωσιν πρέπει να κλεισθούν καλώς πάντα τα εις τας σωληνώσεις ανοίγματα πλην των άνωθεν της στέγης, και να  πληρωθή το όλον σύστημα δι’ ύδατος μέχρις υπερχειλίσεως από του σημείου τούτου. Εις την δευτέραν περίπτωσιν κλείονται όλα τ’ ανοίγματα των σωληνώσεων του τμήματος εκτός του κειμένου εις το υψηλότερον σημείον του Τμήματος και πληρούται το τμήμα δι’ ύδατος μέχρις υπερχειλίσεως από του σημείου τούτου. Ουδέν τμήμα της εγκαταστάσεως θα δοκιμάζεται υπό πίεσιν ύδατος μικροτέραν των 3μ. ή πίεσιν αέρος μικροτέραν των 0,35 ατμοσφαιρών (0.35 χγρ. ανά εκ. 2) λαμβανομένης φροντίδος ώστε να δοκιμάζεται πάσα ένωσις με την ως άνω πίεσιν κατ’ ελάχιστον. Κατά πάσαν δοκιμήν δι’ ύδατος ή αέρος η εξασκουμένη πίεσις πρέπει να παραμείνη σταθερά επί 30΄ άνευ νέας προσθήκης ύδατος ή αέρος. β)Δοκιμή δι’ αέρος: Η δοκιμή δι’ αέρος θα γίνεται δι’ εισαγωγής αέρος δια τινος οπής του συστήματος φρασσομένου παντός άλλου ανοίγματος, και διατηρήσεως εκ πιέσεως 0,35 χγρ. εκ. 2 εις τον εισαχθέντα αέρα επί 30΄. γ)Τελική δι’ αέρος δοκιμή: Εισάγεται αήρ από οποιουδήποτε καταλλήλου σημείου και διατηρείται υπό πίεσιν ισοδύναμον προς στήλην ύδατος 25 χιλιοστ. επί 15΄. Εάν δεν παρατηρηθή διαρροή ή εκδίωξις του εντός των παγίδων ύδατος γενομένη αντιληπτή δια της διακυμάνσεως του ύδατος των παγίδων, των πλωτήρων, ή της στήλης του εν τω πιεζομέτρω ύδατος, θα θεωρείται το σύστημα αεροστεγές. 6.Σειρά καθ’ ην εκτελούνται αι δοκιμαί: Αι δοκιμαί δυνατόν να γίνουν τμηματικώς και κατά την ακόλουθον διαδοχήν. α)Δοκιμή του εκτός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού. β)Δοκιμή του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού και των εν ταις αυλαίς σωλήνων αποχετεύσεως, ως και παντός άλλου σωλήνος μέχρις 3.00μ.από του υψηλοτέρου σημείου του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού, εκτός των ορατών και μέχρι του ύψους τούτου κειμένων ενώσεων μετά υποδοχέων. γ)Δοκιμή των σωλήνων ακαθάρτων, αποχε-τεύσεως, αερισμού κλπ. οίτινες θα καλυφθούν πριν ή το κτίριον συμπληρωθή Σελ. 469 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 23.Δ.μ.1 τελείως. Αι δοκιμαί β΄ και γ΄ δυνατόν να συμπτυχθούν εις μίαν. δ)τελική δοκιμή του όλου συστήματος. ε)Μετά την επιτυχίαν εκάστης των ως άνω δοκιμών συμφώνως τω παρόντι εκδίδονται σχετικά πιστοποιητικά υπό της αρμοδίας αρχής. 7.Κάλυψις των εργασιών:Απαγορεύεται η δια χωμάτων ή οπωσδήποτε άλλως κάλυψις του συστήματος ή τμημάτων αυτού, πριν γίνουν αι ως άνω δοκιμαί κατά τμήματα ή εν συνόλω, άλλως υποχρεούται ο κατασκευαστής εις την αποκάλυψιν του συστήματος ή τμήματος αυτού προς δοκιμήν, άμα τη εγγράφω διαταγή της αρμοδίας αρχής. 8.Δοκιμαί των εντός και εκτός του κτιρίου γενικών αποχετευτικών αγωγών: Αι δοκιμαί αύται θα γίνωνται δι’ υδατίνης στήλης ύψους 3.00 μ. ή δι’ αέρος υπό πίεσιν 0,35 ατμ. Πάσα μετατροπή, επισκευή ή επέκτασις αυτών, μήκους πλέον των 3.00μ. θα υπόκειται εις την αυτήν δοκιμασίαν. 9.Δοκιμαί σωλήνων αποχετεύσεως από σταύλους ή προαύλια σταύλων: Εις την περίπτωσιν ταύτην πρέπει να γίνεται επιθεώρησις και δοκιμή των εγκαταστάσεων μόνον εάν οι σταύλοι χρησιμοποιούνται και δια κατοικίαν ανθρώπων, άλλως γίνεται μόνον επιθεώρησις της κατασκευής. 10.Δοκιμαί εγκαταστάσεων αποχετεύσεως σταθμών κλπ. αυτοκινήτων (γκαράζ): Θα γίνουν αι αυταί δοκιμαί και επιθεωρήσεις ως δια τας εγκαταστάσεις εντός κτιρίων. 11.Δοκιμαί του δικτύου διανομής ύδατος: Μετά την τελείαν συμπλήρωσιν του δικτύου διανομής ύδατος εντός κτιρίου τινός, θα υποστή τούτο δοκιμασίαν υπό πίεσιν ίσην προς εκείνην υπό την οποίαν προορίζεται να εργασθή. 12.Δι’ αέρος δοκιμασία ελαττωματικών εγκαταστάσεων: Εάν καταγγελθή εις την αρμοδίαν αρχήν ότι αι εσωτερικαί υδραυλικαί εγκαταστάσεις κτιρίου τινός είναι ελαττωματικαί, δικαιούται η αρμοδία αρχή να προβή εις δοκιμάς δια πιέσεως δι’ αέρος. Πάσα διαταχθείσα υπό της αρμοδίας αρχής επισκευή, μετατροπή κλπ. εσωτερικής υδραυλικής εγκαταστάσεως κριθείσης υπό ταύτης ως ανθυγιεινής συμφώνως τω παρόντι, θα εκτελείται αμέσως και θα υπόκειται εις τας δια του παρόντος οριζομένας δοκιμασίας κλπ. Σελ. 470 13.Δεν απαιτείται η εκτέλεσις οιασδήποτε δομικής μετά την εκτέλεσιν εργασιών αλλαγής ή επισκευής παλαιού υποδοχέως, κρουνού ή δικλείδος, ούτε μετά καθαρισμόν σωληνώσεων κλπ. αποφράξεως ούτε μετά επισκευήν απλών διαρροών. Δια διαγραμμάτων εκδιδομένων υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας διασαφηνισθήσονται εν ταις λεπτομερείαις των οι τεχνικής φύσεως όροι του παρόντος. Εις τον αυτόν επί της Συγκοινωνίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος, ου ισχύς άρξηται μετά έξ μήνας από της δημοσιεύσεως. 23.Δ.μ.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 