5. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 12/25 Σεπτ. 1935 Περί ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εν τη περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων. Έχοντες υπ' όψει το από 6 Ιουνίου ε.ε. Ν. Δ/μα "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμ. 4341 περί συστάσεως Γραφείου Παρακολουθήσεως κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εν τη Περιφερεία Αθηνών και συστάσεως Ηλεκτρολογικού Εργαστηρίου", και ιδία το 1ον άρθρον αυτού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Άρθρ.1.-Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον προτιθέμενον να προβή εις εκτέλεσιν εσωτερικής ηλεκτρικής εγκαταστάσεως οιασδήποτε φύσεως ή εκτάσεως, οφείλει να αναθέση ταύτην εις εγκαταστάτην ή Εταιρείαν κάτοχον νομίμου αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να υποβάλη είτε απ' ευθείας είτε μέσω του αυτού αδειούχου την κατά το άρθρ. 2ον του παρόντος αίτησιν αδείας εγκαταστάσεως και ελέγχου. Η αυτή υποχρέωσις υφίσταται και δια πάσαν προσθήκην σημείων ρευματοληψίας ή ριζικήν μεταρρύθμισιν εις υπάρχουσαν εγκατάστασιν. Της ανωτέρω διατάξεως εξαιρούνται αι Δημόσιαι, Δημοτικαί ή Κοινοτικαί υπηρεσίαι και αι σιδηροδρομικαί επιχειρήσεις και αι επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας αι εκτελούσαι εγκαταστάσεις προς ιδίαν χρήσιν, εφ' όσον διαθέτουσιν ιδίας τεχνικάς υπηρεσίας και δη ειδικόν εξ αδειούχων προσωπικόν, ως επίσης και αι Στρατιωτικαί και Ναυτικαί υπηρεσίαι. Πάντως ο έλεγχος των εγκαταστάσεων τούτων, εξαιρέσει των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Στρατού και του Π. Ναυτικού, τυγχάνει υποχρεωτικός, θα γίνεται δε βάσει δηλώσεως εκτελέσεως περί ης προβλέπει το άρθρ. 6 του παρόντος. Σελ. 134 άρθρ. 3 Β.Δ. 4/25 Νοεμ. 1949. Άρθρ.7.-Η αρμοδία υπηρεσία οφείλει άμα τη λήψει της κατά τα ανωτέρω δηλώσεως εκτελέσεως, να προβή εις τον έλεγχον της εγκαταστάσεως του ακινήτου και να εκδώση είτε πιστοποιητικόν καλής κατασκευής, είτε δελτίον ελέγχου αναγράφον τας παρατηρηθείσας ελλείψεις μετά των επιβαλλομένων διορθώσεων, βάσει των ισχυόντων κανονισμών. Εν πάση περιπτώσει δεν επιτρέπεται η επικάλυψις των σωληνώσεων ή ετέρων στοιχείων της εγκαταστάσεως εντός των τοίχων των ορόφων ή των δαπέδων, ειμή μόνον κατόπιν εγγράφου συγκαταθέσεως της αρμοδίας υπηρεσίας. Η υπηρεσία δικαιούται να επιθεωρή την συντελουμένη εργασίαν εις οιονδήποτε στάδιον εκτελέσεως αυτής. 13.Δ.δ.5 Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Η υπό της αρμοδίας υπηρεσίας έκδοσις πιστοποιητικού καλής κατασκευής θα γίνεται μόνον κατόπιν της εξακριβώσεως της καταβολής των δικαιωμάτων ελέγχου δια τον πραγματικόν αριθμόν των εγκατασταθέντων σημείων ρευματοληψίας, όστις και θα αναγράφεται επί του πιστοποιητικού. Άρθρ.8.-Η εφαρμογή του υποχρεωτικού ελέγχου της εκτελέσεως των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αρχομένη από των πόλεων Αθηνών και Πειραιώς επεκτείνεται βαθμηδόν καθ' άπασαν την περιοχήν του άρθρ. 1 του από 6 Ιουνίου ε.ε. Ν. Δ/τος κατόπιν πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής του Γ.Ε.Ε.Η.Ε. κυρουμένων εκάστοτε δι' αποφάσεων του Υπουργού της Συγκοινωνίας. Εν εκάστη αποφάσει θα αναγράφωνται τα όρια της εις τον υποχρεωτικόν έλεγχον υπαχθησομένης ζώνης και ο χρόνος ενάρξεως της εφαρμογής. Από της ενάρξεως της εφαρμογής εκάστης ως άνω υπουργικής αποφάσεως, η Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών-Πειραιώς, ως και πας τυχόν έτερος χορηγητής ηλεκτρικής ενεργείας εν τη "περιοχή Αθηνών" υποχρεούται να αρνηθή την χορήγησιν ρεύματος εις νέας εσωτερικάς εγκαταστάσεις, εφ' όσον δεν προσκομισθή αυτώ πιστοποιητικόν καλής κατασκευής, εκδοθέν υπό του Γ.Ε.Ε.Η.Ε. Από της ενάρξεως της εφαρμογής των κατά τα ανωτέρω Υπουργικών αποφάσεων τίθενται εν ισχύϊ άπασαι αι διατάξεις του παρόντος περί των υποχρεώσεων των φυσικών ή νομικών προσώπων, των αδειούχων και των χορηγητών ηλεκτρικής ενεργείας αναφορικώς προς τον έλεγχον των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εξαιρέσει των εγκαταστάσεων εκείνων ων η έναρξις εκτελέσεως συμπίπτει εις χρόνον προγενέστερον των σχετικών αποφάσεων και δι' ας ισχύουσιν αι μεταβατικαί διατάξεις του επομένου άρθρου. Άρθρ.9.-(Μεταβατικαί διατάξεις). Άρθρ.10.-Από της ενάρξεως εφαρμογής των κατά το άρθρ. 7 του από 6 Ιουνίου ε.ε. Ν. Δ/τος εκδοθησομένων Δ/των περί εγκρίσεως υλικών, η πώλησις υλικών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μη εγκεκριμένων εν τη "περιοχή Αθηνών", απαγορεύεται. Από της εφαρμογής της απαγορεύσεως ταύτης οι εν τη περιοχή Αθηνών καταστηματάρχαι ηλεκτρικών ειδών, υποχρεούνται να έχωσιν ανηρτημένας εν τοις καταστήμασιν αυτών και εις εμφανή θέσιν, πίνακας εγκεκριμένων υλικών εσφραγισμένους υπό της αρμοδίας υπηρεσίας, περιέχοντας τα δείγματα των παρ' αυτών πωλουμένων εγκεκριμένων υλικών, εις τρόπον ώστε να καθίσταται ευχερής η υπό παντός αγοραστού ή της υπηρεσίας ελέγχου εξακρίβωσις της γνησιότητος παντός πωλουμένου υλικού δια συγκρίσεως προς το δείγμα του πίνακος. Καταστηματάρχαι ηλεκτρικών ειδών εις την κατοχήν των οποίων ευρίσκονται τυχόν υλικά μη εγκεκριμένα, υποχρεούνται να εναποθηκεύσωσι ταύτα κεχωρισμένα από των εγκεκριμένων υλικών. Εν περιπτώσει εκθέσεως μη εγκεκριμένων υλικών εντός του καταστήματος, δέον ταύτα να ευρίσκωνται τοποθετημένα εις ειδικάς θέσεις, σαφώς διαχωριζομένας και φερούσας ευαναγνωστάτην επιγραφήν "απηγορευμένων". Η εν γένει διαφήμισις υλικών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μη εγκεκριμένων, ως και η έκθεσις τοιούτων υλικών εις προθήκας καταστημάτων, απαγορεύεται. Ποινικαί διατάξεις Άρθρ.11.-Τιμωρείται με πρόστιμον ή κράτησιν, εν υποτροπή δε με αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας: 1.Ο εργαζόμενος ως ηλεκτροτεχνίτης ή βοηθός εις την κατασκευήν, επισκευήν ή διαρρύθμισιν εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (δια λογαριασμόν τρίτου), χωρίς να κέκτηται την σχετικήν άδειαν εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις ή εφ' όσον η άδεια αυτού αφηρέθη προσωρινώς ή οριστικώς. 2.Ο εν γνώσει αναθέτων την εκτέλεσιν, επισκευήν ή διαρρύθμισιν εσωτερικής ηλεκτρικής εγκαταστάσεως ή τμήματος ταύτης εις πρόσωπον μη κεκτημένον νόμιμον άδειαν εγκαταστάτου. 3.Ο παραλείπων την υποβολήν της κατά το άρθρ. 2 αιτήσεως ελέγχου αδειούχος εγκαταστάτης ή Εταιρεία δια πάσαν νέαν εγκατάστασιν, προσθήκην ή ριζικήν μεταρρύθμισιν. 4.Αδειούχος εγκαταστάτης ποιούμενος έναρξιν εργασίας εις εσωτερικήν ηλεκτρικήν εγκατάστασιν προ της εκδόσεως της κατά το άρθρ. 2 αδείας εγκαταστάσεως. 5.Αδειούχος εγκαταστάτης παραλείπων να γνωστοποιήση αρμοδίως την νέαν επαγγελματικήν αυτού διεύθυνσιν εντός 10ημέρου από της αλλαγής αυτής κατά παράβασιν του άρθρ. 4 του παρόντος. 6.Αδειούχος εγκαταστάτης αναλαμβάνων την εκτέλεσιν εγκαταστάσεως ή εργαζόμενος εις εγκαταστάσεις δια την εκτέλεσιν των οποίων απαιτείται άδεια κατηγορίας ανωτέρας της ην κατέχει κατά παράβασιν του άρθρ. 4 του παρόντος. 7.Καταστηματάρχης ή έμπορος ηλεκτρικών ειδών μη έχων ανηρτημένον εν τω καταστήματι αυτού πίνακα εγκεκριμένων υλικών ή μη τηρών τας διατάξεις του άρθρ. 10 περί αποθηκεύσεως, διαφημίσεως κλπ. των μη εγκεκριμένων υλικών. 8.Καταστηματάρχης ή έμπορος ηλεκτρικών ειδών παραλείπων να επιστήση την προσοχήν πελάτου τινός επί του γεγονότος ότι, υλικά αγοραζόμενα κατ' εκλογήν του τελευταίου δεν είναι εγκεκριμένα. Σελ. 137 Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 13.Δ.δ.5 9.Καταστηματάρχης ή έμπορος ηλεκτρικών ειδών ή εργολάβος, παρεμβάλλων δυσκολίας εις τον έλεγχον ή αρνούμενος να παράσχη τα υπό της υπηρεσίας ελέγχου αιτούμενα στοιχεία, κατά παράβασιν των άρθρ. 5, 6 και 10 του παρόντος. Άρθρ.12.-Τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρι 3 μηνών και χρηματικήν ποινήν (μέχρι 3.000 δραχμών): 1.Ο αναλαμβάνων οπωσδήποτε την εκτέλεσιν, επισκευήν ή διαρρύθμισιν εσωτερικής ηλεκτρικής εγκαταστάσεως, χωρίς να κέκτηται την νόμιμον άδειαν εγκαταστάτου, συμφώνως προς τας νομίμους διατάξεις ή εφ' όσον η άδεια αυτού αφηρέθη προσωρινώς ή οριστικώς. 2.Ο οπωσδήποτε αποκρύπτων το όνομα του προσώπου εις ο ανέθεσε την εκτέλεσιν εργασίας τινός εις εσωτερικήν ηλεκτρικήν εγκατάστασιν. 3.Ο επιχειρών πράξιν δυναμένην να διαταράξη την λειτουργίαν των εγκαταστάσεων της χορηγούσης το ρεύμα Εταιρείας (μετρητών, κιβωτίων ζεύξεως, σφραγίδων κλπ.). 4.Καταστηματάρχης ή έμπορος ηλεκτρικών ειδών πωλών ως εγκεκριμένα υλικά μη εγκεκριμένα τοιαύτα. 5.Καταστηματάρχης ή εγκαταστάστης μη τηρών το κατά το άρθρ. 5 βιβλίον ημερησίας καταστάσεως του υπ' αυτού χρησιμοποιουμένου βοηθητικού προσωπικού ή παρέχων εις την υπηρεσίαν ελέγχου ανακριβή στοιχεία περί της κινήσεως του προσωπικού τούτου. 6.Αδειούχος εγκαταστάστης εμπιστευόμενος την εκτέλεσιν εσωτερικής εγκαταστάσεως εις μαθητευόμενον ή εις έτερον πρόσωπον στερούμενον αδείας, άνευ επιβλέψεως εξασκουμένης δια της ταυτοχρόνου παρουσίας επί του τόπου της εργασίας αυτού τούτου του αδειούχου εγκαταστάτου ή ετέρου υπαλλήλου αυτού, κεκτημένου αδείας ηλεκτροτεχνίτου. Τιμωρείται με φυλάκισιν από 3 μηνών μέχρις ενός έτους και με χρηματικήν ποινήν (από 3.000 μέχρι 10.000 δραχμών) και τούτο εφ' όσον δεν συντρέχει περίπτωσις εφαρμογής βαρυτέρας διατάξεως άλλου τινός Νόμου. 7.Αδειούχος εγκαταστάτης υπογράφων δήλωσιν εκτελέσεως δι' εγκατάστασιν ήτις δεν εξετελέσθη υπ' αυτού τούτου, ως εγκαταστάτου. 8.Ο νοθεύων οπωσδήποτε την ποιότητα των υλικών ή παραποιών σήματα αναγνωρίσεως αυτών, επί τω σκοπώ της εξαπατήσεως αγοραστών ή της υπηρεσίας ελέγχου. Δια το μέτρον των χρηματικών ποινών βλ. άρθρ. 2 Ν. 110/1945 και άρθρ. 57 Ποιν. Κώδικος (τόμ. 8 σελ. 6 και 28). Σελ. 138 Άρθρ.13.-Η βεβαίωσις των παραβάσεων αίτινες υπόκεινται εις τας υπό των προηγουμένων άρθρων προβλεπομένας ποινάς, γίνεται δια πρωτοκόλλου συντασσομένου υπό του αρμοδίου τεχνικού υπαλλήλου της υπηρεσίας ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή υπό των αστυνομικών οργάνων. Εν τω πρωτοκόλλω τούτω όπερ καλείται "πρωτόκολλον παραβάσεως διατάξεων ασφαλείας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων", αναγράφονται το ονοματεπώνυμον του παραβάτου και η κατοικία αυτού, ο χαρακτηρισμός της παραβάσεως και πάσα τυχόν αναγκαία συμπληρωματική πληροφορία. Εν αντίτυπον του ανωτέρω πρωτοκόλλου διαβιβάζεται δια του Προϊσταμένου του Γ.Ε.Ε.Η.Ε. εντός το πολύ οκτώ ημερών από της συντάξεως αυτού προς τον αρμόδιον Εισαγγελέα των Πλημμελειοδικών ή δημόσιον κατήγορον, δια την ποινικήν δίωξιν του παραβάτου. Τα υπό των Αστυνομικών Οργάνων συντασσόμενα πρωτόκολλα διαβιβάζονται απ' ευθείας και εντός το πολύ οκτώ ημερών προς τον Εισαγγελέα και εν αντιτύπω προς το Γ.Ε.Ε.Η.Ε. Ο αρμόδιος Εισαγγελεύς υποχρεούται να εισαγάγη την δια του πρωτοκόλλου παράβασιν δι' απ' ευθείας κλήσεως εις το Πλημμελειοδικείον εις δικάσιμον συμπίπτουσαν εντός μηνός το βραδύτερον από της υπ' αυτού λήψεως του πρωτοκόλλου. Η ποινική δίωξις των μη δια πρωτοκόλλου βεβαιωθεισών παραβάσεων γίνεται κατά τας κοινάς δικονομικάς διατάξεις. Η εκδίκασις των επ' αυτοφώρω καταλαμβανομένων παραβάσεων του παρόντος γίνεται κατά τας διατάξεις του από 22/28.11.23 Ν. Δ/τος περί αμέσου εκδικάσεως πλημμελημάτων επ' αυτοφώρω ή κατά τας διατάξεις του Νόμου περί εκδικάσεως των επ' αυτοφώρω Πταισμάτων. Επ' αυτοφώρω καταληφθείσα θεωρείται η παράβασις, εάν δεν παρήλθε χρονικόν διάστημα μείζον του 24ώρου αφ' ης αύτη ετελέσθη. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των κατά τόπους Δικαστηρίων, δέον καθ' εκάστην εκδίκασιν παραβάσεώς τινός του παρόντος Νόμου να γνωστοποιώσι το ταχύτερον το αποτέλεσμα της δίκης εις το Γ.Ε.Ε.Η.Ε. δια της επιστροφής του υπό τούτου υποβαλλομένου οικείου διπλοτύπου, δεόντως συμπεπληρωμένου. Η παραμέλησις της υποχρεώσεως ταύτης τιμωρείται κατά τας διατάξεις του οργανισμού των Δικαστηρίων. 13.Δ.δ.5 Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Άρθρ.2.-Πας εγκαταστάτης ή Εταιρεία, κάτοχος αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εν τη περιοχή Αθηνών, οφείλει άμα τη αναλήψει εκτελέσεως οιασδήποτε εσωτερικής ηλεκτρικής εγκαταστάσεως και προ της ενάρξεως οιασδήποτε εργασίας, να υποβάλη εις το Γ.Ε.Ε.Η.Ε. αίτησιν του πελάτου περί αδείας εγκαταστάσεως και περί ελέγχου, αναγράφουσαν την διεύθυνσιν του ακινήτου και τον όροφον ένθα θέλει εκτελεσθή η εγκατάστασις, το ονοματεπώνυμον του ιδιοκτήτου του ακινήτου και τυχόν ενοίκου, ως και το ονοματεπώνυμον και τον αριθμόν αδείας του αδειούχου εργολάβου εις ον ανετέθη η εκτέλεσις της εγκαταστάσεως. Δι' εκάστην αυτοτελή εγκατάστασιν, ήτοι εγκατάστασιν ανήκουσαν εις ίδιον μετρητήν ή τροφοδοτουμένην εκ του δικτύου του χορηγητού ηλεκτρικού ρεύματος δι' ιδίας παροχής, δέον να υποβάλληται κεχωρισμένη αίτησις, έστω και εάν πρόκειται να εκτελεσθώσι συγχρόνως πλείονες τοιαύται εγκαταστάσεις εις το αυτό ακίνητον. Η αίτησις αύτη θα συνοδεύηται υπό καταστάσεως εμφαινούσης τον αριθμόν μεταξύ πελάτου και αδειούχου εγκαταστάτου συμφωνηθέντων προς εγκατάστασιν σημείων ρευματοληψίας και υπό αποδείξεως καταβολής εις το Ταμείον του Γ.Ε.Ε.Η.Ε. των κατά το Άρθρ.14.-Ανεξαρτήτως των ποινών των άρθρ. 11 και 12 του παρόντος επιβάλλεται εις τους αδειούχους εγκαταστάτας ή Εταιρείας αι κάτωθι διοικητικαί ποιναί: α)Δι' εκάστην παράβασιν των κανονισμών μη συνεπιφέρουσαν μείωσιν σοβαράν της ασφαλείας της εγκαταστάσεως, επιβάλλεται η ποινή της επιπλήξεως. β)Δι' εκάστην παράβασιν των κανονισμών επιφέρουσαν σοβαράν μείωσιν της ασφαλείας της εγκαταστάσεως, επιβάλλεται η προσωρινή άρσις της αδείας. γ)Δια παράβασιν εξαιρετικώς σοβαρού χαρακτήρος ή και δια δύο διαδοχικάς παραβάσεις εντός του αυτού έτους, δια προσωρινής άρσεως της αδείας τιμωρηθείσας, επιβάλλεται η οριστική άρσις της αδείας εκπιπτομένης υπέρ του Δημοσίου της κατατεθείσης εγγυήσεως. Η ποινή της προσωρινής ή οριστικής άρσεως της αδείας επιβάλλεται και εις τας περιπτώσεις της δια δευτέραν φοράν επιβολής των ποινών των άρθρ. 11 και 12 προκειμένου περί αδειούχων, υποχρεωμένης της υπηρεσίας του Γ.Ε.Ε.Η.Ε. να εισηγηθή σχετικώς. Αι αυταί ως άνω ποιναί δύνανται να επιβληθώσι και δια την μη συμμόρφωσιν προς τας περί αδειών εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις. Αι βεβαιώσεις των παραβάσεων θα γίνονται υπό της υπηρεσίας ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή υπό του Γ.Ε.Ε.Η.Ε. ή υπό των αναδόχων Εταιρειών χορηγήσεως ρεύματος, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελίας παντός ενδιαφερομένου, διαβιβαζόμεναι το ταχύτερον προς το Υπουργείον Συγκοινωνίας. Η ποινή της επιπλήξεως επιβάλλεται υπό της Εφορευτικής Επιτροπής του Γ.Ε.Ε.Η.Ε. δι’ αποστολής εγγράφου προς τον παραβάτην εισηγήσει του Προϊσταμένου του Γ.Ε.Ε.Η.Ε. Δια την επιβολήν των ποινών της προσωρινής ή οριστικής αφαιρέσεως της αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ισχύει η διαδικασία των εκάστοτε περί αδειών κειμένων διατάξεων. Άρθρ.15.-Προς εξυπηρέτησιν των αναγκών ελέγχου της πόλεως Πειραιώς και της εκ ταύτης συγκοινωνιακώς εξαρτωμένης περιοχής, επιτρέπεται η ίδρυσις έδρας συνεργείων ελέγχου εν τη πόλει ταύτη. Η έδρα συνεργείων Πειραιώς θα εξαρτάται διοικητικώς και διαχειριστικώς εκ του Γ.Ε.Ε.Η.Ε. η δε λειτουργία αυτής θα διέπηται υπό ειδικού κανονισμού εκδοθησομένου μετ' απόφασιν της Εφορευτικής Επιτροπής του Γραφείου και κυρωθησομένου δια Δ/τος. Εις τον αυτόν επί της Συγκοινωνίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος. άρθρ. 3 δικαιωμάτων ελέγχου. Αι αποδείξεις καταβολής δικαιωμάτων ελέγχου θα εκδίδωνται επ' ονόματι του αιτούντος την άδειαν εγκαταστάσεως ιδιοκτήτου ή ενοίκου του ακινήτου ένθα πρόκειται να εκτελεσθή η εγκατάστασις. Τα κατά την εκάστοτε εν ισχύϊ νομοθεσίαν τέλη χαρτοσήμου βαρύνουσι τον αιτούντα. Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλομένη αίτησις θα καταγράφηται υπό της υπηρεσίας του Γ.Ε.Ε.Η.Ε. εις ειδικόν βιβλίον και θα παραδίδηται εις τον ενδιαφερόμενον, συμφώνως προς τα κατωτέρω οριζόμενα, άδεια εγκαταστάσεως φέρουσα χρονολογίαν και αύξοντα αριθμόν. Η άδεια εγκαταστάσεως χορηγείται άνευ ετέρας διατυπώσεως εις τας κάτωθι περιπτώσεις: α)Δι' εγκαταστάσεις φωτισμού οικιών, γραφείων και καταστημάτων, εφ' όσον η συνολική ονομαστική κατανάλωσις της εγκαταστάσεως δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιοβάττ. β)Δι' εγκαταστάσεις μεμονωμένων συσκευών οικιακής και βιοτεχνικής χρήσεως, εφ' όσον το εις εκάστην συσκευήν ανά φάσιν ή αγωγόν αντιστοιχούν φορτίον δεν υπερβαίνει τα δέκα αμπέρ. γ)Δι' εγκαταστάσεις μεμονωμένων κινητήρων, ων η ονομαστική ισχύς δεν υπερβαίνει δύο και ήμισυ χιλιοβάττ. 13.Δ.δ.5 Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Η άδεια εγκαταστάσεως θα χορηγήται μόνον κατόπιν εγκρίσεως προηγουμένως υποβληθέντων σχεδίων εις τας κάτωθι περιπτώσεις: α)Δι' εγκαταστάσεις φωτισμού οικιών, γραφείων και καταστημάτων, εφ' όσον η ανά μετρητήν ή παροχήν συνολική κατανάλωσις υπερβαίνει τα πέντε χιλιοβάττ. β)Δι' εγκαταστάσεις συσκευών οικιακής ή βιοτεχνικής χρήσεως, εφ' όσον το εις εκάστην συσκευήν ή σύμπλεγμα συσκευών ανά φάσιν ή αγωγόν αντιστοιχούν ονομαστικόν φορτίον υπερβαίνει τα δέκα αμπέρ. γ)Δια πάσαν εγκατάστασιν φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, ήτοι ξενοδοχείων, θεάτρων, εκκλησιών, αιθουσών συγκεντρώσεως κλπ. δ)Δια πάσαν εγκατάστασιν κινητήρος, εφ’ όσον η ονομαστική ισχύς υπερβαίνει δύο και ήμισυ χιλιοβάττ. Τα προς έγκρισιν σχέδια υποβαλλόμενα εις διπλούν, δέον να αναγράφωσι το όνομα της εγκαταστάσεως, την διεύθυνσιν του ακινήτου, όροφον κλπ., την υπογραφήν του αδειούχου, την θέσιν των σημείων καταναλώσεως, των διακοπτών και του πίνακος, εν σχέσει προς το ακίνητον, το σχέδιον του πίνακος, την διαδρομήν των αγωγών μετά των διατομών αυτών, τας εσωτερικάς διαμέτρους των χρησιμοποιηθησομένων σωλήνων, ως και την διαδρομήν και διατομήν των αγωγών γειώσεως. Η άδεια εγκαταστάσεως θα χορηγείται μόνον κατόπιν εγκρίσεως προηγουμένως υποβληθησομένης μελέτης μετά σχεδίων εις τας κάτωθι περιπτώσεις: α)Δι' εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, κατοικιών, καταστημάτων και κοινοχρήστων χώρων, εφ' όσον η ανά μετρητήν ή παροχήν συνολική ονομαστική κατανάλωσις υπερβαίνη 25 χιλιοβάττ. β)Δι' εγκαταστάσεις κινήσεως και φωτισμού εργοστασίων, εφ' όσον η ανά μετρητήν ή παροχήν συνολική ονομαστική κατανάλωσις υπερβαίνη 25 χιλιοβάττ. γ)Δια πάσαν εγκατάστασιν έχουσαν ίδιον κέντρον παραγωγής ρεύματος ή υποσταθμόν μετασχηματισμού δι' ιδίαν χρήσιν. Αι υποβαλλόμεναι μελέται, δέον να φέρωσι την υπογραφήν του συντάξαντος και να περιλαμβάνωσι στοιχεία δικαιολογούντα την εκλογήν των διατομών των αγωγών, του μεγέθους των διακοπτών και ασφαλειών, των γειώσεων κλπ. Προκειμένου περί απλών εγκαταστάσεων εκτελουμένων μακράν εδρών συνεργείων ελέγχου δι' ας δεν απαιτείται έγκρισις σχεδίων, η ως άνω αίτησις θα υποβάληται εις τον οικείον Αστυνομικόν σταθμόν ή τον πλησιέστερον σταθμόν του χορηγητού ηλεκτρικού ρεύματος όστις και θα εκδίδη την άδειαν εγκαταστάσεως, δια θεωρήσεως  του διπλοτύπου, τα δε δικαιώματα ελέγχου θα καταβάλλωνται ομού μετά της κατά το άρθρ. 6 δηλώσεως εκτελέσεως. Οι Αστυνομικοί σταθμοί ή οι χορηγηταί ηλεκτρικού ρεύματος εις ους υποβάλλονται οι ως άνω αιτήσεις δέον συγκεντρώνοντες ταύτας να αποστέλλωσιν εκάστοτε ανά δεκαπενθήμερον τουλάχιστον εις το Γ.Ε.Ε.Η.Ε. Ο έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των εκτελουμένων δια λογαριασμόν του Δημοσίου απαλλάσσεται της καταβολής των δικαιωμάτων ελέγχου ουχ' ήττον όμως η καταβολή του δικαιώματος τούτου είναι υποχρεωτική προκειμένου περί εγκαταστάσεων εκτελουμένων δια λογαριασμόν Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών ή οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Άρθρ.3.-(Καθωρίζοντο τα καταβλητέα δικαιώματα δια τον έλεγχον των ηλεκτρ. εγκαταστάσεων. Βλ. ήδη απόφ. 2780/1954, κατωτ. αριθ. 25). Άρθρ.4.-Οι εγκαταστάται ή Εταιρείαι κάτοχοι αδείας υποχρεούνται, όπως κατά την εκτέλεσιν των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χρησιμοποιώσι μόνον υλικά τύπου εγκεκριμένου και όπως συμμορφώνται προς τας διατάξεις των εν ισχύϊ Νόμων και Δ/των, ως και των εκάστοτε εν ισχύϊ Κανονισμών. Οι αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να συμμορφώνται προς τας εγγράφους υποδείξεις της υπηρεσίας ελέγχου τροποποιούντες τας κακώς εκτελεσθείσας εγκαταστάσεις και απομακρύνοντες τα τυχόν χρησιμοποιηθέντα μη εγκεκριμένα υλικά ή μη ανταποκρινόμενα εις τας απαιτήσεις ασφαλείας, λειτουργίας και καλής εκτελέσεως των εγκαταστάσεων. Οι αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται αιτήσει της υπηρεσίας να αποκαλύψωσιν ιδίαις δαπάναις παν στοιχείον της εγκαταστάσεως μη προσιτόν εις έλεγχον δια την επικάλυψιν του οποίου δεν είχε δοθή προηγουμένως έγγραφος της υπηρεσίας έγκρισις, επαναφέροντες κατόπιν ιδίαις επίσης αυτών δαπάναις την εγκατάστασιν και την οικοδομήν εις την προτέραν αυτών κατάστασιν. Οι αδειούχοι εγκαταστάται οφείλουσι να παρέχωσιν εις την υπηρεσίαν ελέγχου κλίμακας δια την επιθεώρησιν των μη προσιτών σημείων της εγκαταστάσεως. Οι αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να μη επεμβαίνωσιν εν ουδεμιά περιπτώσει εις τα της εγκαταστάσεως της χορηγούσης το ρεύμα Ηλεκτρικής Εταιρείας (μετρητάς, κιβώτια συνδέσεως, σφραγίδας κλπ.). Οι αδειούχοι εγκαταστάται οφείλουσι να  επιδεικνύωσι την παρ' αυτών κατεχομένην  άδειαν εις πάντα ιδιώτην ή Νομικόν πρόσωπον  όπερ ήθελε αναθέσει εις αυτούς εργασίαν ως  και    εις   τους   υπαλλήλους   του   ελέγχου  εσωτεΣελ. 135 Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 13.Δ.δ.5 ρικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εις τα αστυνομικά όργανα. Οι αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να γνωστοποιώσιν εις την υπηρεσίαν ελέγχου πάσαν αλλαγήν της επαγγελματικής αυτών διευθύνσεως και εντός 10ημέρου από της αλλαγής ταύτης. Οι αδειούχοι εγκαταστάται δεν δικαιούνται να αναλαμβάνωσι την εκτέλεσιν εγκαταστάσεων δι' ας απαιτείται άδεια κατηγορίας ανωτέρας της ην κατέχουσι. Άρθρ.5.-Οι κάτοχοι αδείας εγκαταστάτου υποχρεούνται να χρησιμοποιώσι κατά την εκτέλεσιν εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ως βοηθητικόν προσωπικόν, μόνον τους κατόχους αδείας ηλεκτροτεχνίτου ή βοηθού και να τηρώσιν εν τω γραφείω ή καταστήματι αυτών ειδικόν βιβλίον ημερολόγιον ονομαστικής καταστάσεως του παρ' αυτών απασχολουμένου τοιούτου προσωπικού εκ τεχνιτών ή βοηθών, ως και των τυχόν μαθητευομένων. Το βιβλίον τούτο υποχρεούνται να επιδεικνύωσιν εις τους εντεταλμένους δια την τήρησιν της εφαρμογής του παρόντος νόμου υπαλλήλους της υπηρεσίας ελέγχου. Οι αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να χορηγώσιν εις τους εν τη υπηρεσία αυτών ηλεκτροτεχνίτας ή βοηθούς ως και εις τους τυχόν μαθητευομένους αιτήσει των, πιστοποιητικά εργασίας εν οις να αναγράφωνται το ονοματεπώνυμον, η ηλικία, το είδος της εργασίας, ο χρόνος απασχολήσεως μετά των χρονολογιών, η διαγωγή και η επιμέλεια του εργασθέντος ή μαθητεύσαντος. Τα πιστοποιητικά ταύτα δέον να ώσι συντεταγμένα εν είδει υπευθύνου δηλώσεως προς δημοσίαν αρχήν και δεόντως χαρτοσημασμένα. Οι κάτοχοι αδείας εγκαταστάτου ευθύνονται δια την κατά την εκτέλεσιν των εγκαταστάσεων τήρησιν των διατάξεων του παρόντος νόμου και των εκ τούτων απορρεουσών υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως του αν ενήργησαν αυτοί ούτοι ή το υπ' αυτούς προσωπικόν. "Τα προκαταβληθέντα ποσά δια δικαιώματα ελέγχου βεβαιούνται ως έσοδον του γραφείου Ελέγχου Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μετά παρέλευσιν τριετίας από της καταβολής αυτών έστω και εάν η έκδοσις πιστοποιητικού δεν έχει πραγματοποιηθή εξ οιασδήποτε αιτίας. Συνεχιζομένου του ελέγχου μετά την τριετίαν τα προκαταβληθέντα δικαιώματα εκπίπτονται υπέρ των ενδιαφερομένων κατά την έκδοσιν εκάστου πιστοποιητικού". Η εντός « » παράγραφος προσετέθη δια του άρθρ. 2 Ν.Δ. 415/1941. Σελ. 136 Άρθρ.6.-Μετά την αποπεράτωσιν της εγκαταστάσεως ή και τμήματος ταύτης περιλαμβάνοντος στοιχεία κατασκευής, ων επίκειται επικάλυψις, ο αδειούχος εγκαταστάτης υποχρεούται να υποβάλη εις το Γ.Ε.Ε.Η.Ε. ενυπόγραφον δήλωσιν περί εκτελέσεως της εγκαταστάσεως συμφώνως προς τους κανονισμούς επέχουσαν συνάμα θέσιν προσκλήσεως της υπηρεσίας προς ενέργειαν ελέγχου. Η δήλωσης αύτη θα αναφέρεται εις την κατά το άρθρ. 2 χορηγηθείσαν άδειαν κατασκευής και θα συνοδεύηται υπό ενυπογράφου σχεδίου της εγκαταστάσεως εις διπλούν και ενυπογράφου βεβαιώσεως του αδειούχου εγκαταστάτου ότι ο αριθμός των εγκατασταθέντων σημείων ρευματοληψίας δεν υπερέβη τον αντιστοιχούντα εις τα καταβληθέντα δικαιώματα ελέγχου του άρθρ. 3 ή άλλως υπό αποδείξεως συμπληρωματικής καταθέσεως μετά νέας καταστάσεως των σημείων ρευματοληψίας αιτιολογικής της καταθέσεως ταύτης. Δικαιώματα ελέγχου προκαταβληθέντα καθ' υπέρβασιν των αντιστοιχούντων εις τον πραγματικώς εγκατασταθέντα αριθμόν σημείων ρευματοληψίας δεν επιστρέφονται ουδέ συμψηφίζονται. Δι' εκάστην εγκατάστασιν ανήκουσαν εις ίδιον μετρητήν, δέον να υποβάλληται κεχωρισμένη δήλωσις και σχέδια έστω και αν πρόκειται περί πλειόνων εγκαταστάσεων του αυτού ακινήτου εκτελουμένων συγχρόνως. Αι κατά τα ανωτέρω δηλώσεις εκτελέσεως, δέον προ της υποβολής αυτών να θεωρώνται υπό των υφισταμένων οικείων επαγγελματικών σωματείων άλλως δεν θα γίνωνται δεκταί υπό της υπηρεσίας. "Η τοιαύτη θεώρησις γενομένη προς διευκόλυνσιν της πιστοποιήσεως της υπογραφής του εγκαταστάτου δεν είναι απαιτητή προκειμένου περί διπλωματούχων μηχανικών και αποφοίτων μέσων ανεγνωρισμένων σχολών και Εταιριών απασχολουσών διπλωματούχους μηχανικούς ή πτυχιούχους μέσων τεχνικών σχολών". Το εντός « » εδάφιον ετροποποιήθη ως άνω δια του 