127. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  ΚΑΙΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 54678 της 22/31 Δεκ. 1986 (ΦΕΚ Β΄ 938) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρ. 7 παρ. 2 του Νόμ. 1512/85 (ΦΕΚ 4/Α/1985). 2.Τις διατάξεις του Νόμ. 1515/85 (ΦΕΚ 18/Α) και ειδικότερα τα άρθρ. 11 (παρ. 5 και 12) και 13 και τις διατάξεις του Νόμ. 1561/1985 (ΦΕΚ/Α/85) και ειδικότερα τα άρθρ. 11 (παρ. 5 και 12) και 13. 3.Το Π.Δ. 456/85 (ΦΕΚ 163/Α)και ειδικότερα το άρθρ. 2. 4.Τις διατάξεις του άρθρ. 26 (παρ. 1 και 2) του Νόμ. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α). 5.Την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου από την ατμοσφαιρική ρύπανση και ειδικότερα από τη ρύπανση που προκαλείται από τις εκπομπές των σταθερών εστιών καύσης που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων και νερού, αποφασίζουμε: άρθρ. 1, είναι κατά περίπτωση: α)Οι ιδιοκτήτες αυτών ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους ή αυτοί που έχουν τη χρήση της ιδιοκτησίας. Σελ. 294,48046 Τεύχος Θ52-Σελ. 96 β)Στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας υπεύθυνος ως εκπρόσωπος όλων των υπόχρεων είναι ο διαχειριστής. γ)Προκειμένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλειστικά υπηρεσίες Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, ο τυχόν ορισθείς για το σκοπό αυτό από το καταστατικό ή τον οργανισμό ή τη διοίκηση του νομικού προσώπου υπάλληλος, διαφορετικά ο διευθυντής της στεγαζόμενης μονάδας. δ)Προκειμένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλειστικά Υπηρεσίες του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, υπεύθυνοι είναι οι αρμόδιοι για το θέμα αυτό υπάλληλοι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της στεγαζόμενης υπηρεσίας, ή εκείνοι που ορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό, διαφορετικά υπεύθυνος είναι, ο προϊστάμενος της στεγαζόμενης υπηρεσίας. 2.Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υπεύθυνοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α)Φροντίζουν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Ειδικότερα, οι μεν ιδιοκτήτες των ακινήτων οφείλουν να φροντίζουν για τις έκτακτες εργασίες και επισκευές (αντικαταστάσεις, εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση ζημιών σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο μέρος του συστήματος καυστήραλέβητα-καπνοδόχου) φέρνοντας και το βάρος των σχετικών δαπανών οι δε χρήστες της ιδιοκτησίας έχουν τη φροντίδα της τακτικής προληπτικής συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης και την υποχρέωση κάλυψης της σχετικής δαπάνης. Οι τελευταίοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες για τα αποτελέσματα του κατά το άρθρ. 6 διενεργούμενου ελέγχου και γενικότερα για κάθε ζήτημα που αφορά την εγκατάσταση. 23.Δ.α.127 Σχέδια Πόλεων β)Κρατούν αντίγραφο του φύλλου συντήρησηςρύθμισης όπου αναγράφονται: Τα στοιχεία της εγκατάστασης. Οι μετρήσεις, οι εργασίες και οι παρατηρήσεις του συντηρητή. Οι συγκεκριμένοι λόγοι που καθιστούν ενδεχόμενα ανέφικτη την επίτευξη των καθοριζόμενων με την απόφαση αυτή ορίων. γ)Παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. δ)Πληρώνουν, στις περιπτ. α. και β της προηγουμένης παρ. 1, τη διοικητική χρηματική ποινή που επιβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρ. 6 παρ. 2. Προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου η προαναφερόμενη διοικητική χρηματική ποινή καταλογίζεται στο νομικό πρόσωπο. ΄Οσον αφορά τις υπηρεσίες του Δημοσίου και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για τις παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής, οι υπεύθυνοι θέρμανσης υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις κατά τις οικείες διατάξεις. ΄Αρθρ. 6.-1.Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων και περιορισμών της απόφασης αυτής γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων.  Προκειμένου για τις περιοχές των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης ο παραπάνω έλεγχος γίνεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που προβλέπονται στους Οργανισμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 11 παρ. 12 του Νόμ. 1515/ 85 και του άρθρ. 11 παρ. 12 του Νόμ. 1561/85. Παράλληλα, τον παραπάνω έλεγχο μπορούν να διενεργήσουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε οικείες διατάξεις. 2.Μετά την διενέργεια του κατά την προηγούμενη παράγραφο ελέγχου συντάσσεται επιτόπου σχετική πράξη. Εάν διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται τα όρια και οι απαιτήσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής, με την παραπάνω πράξη ελέγχου καλείται ο παραβάτης, εφόσον το επιθυμεί, να καταθέσει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες στην αρχή στην οποία υπάγονται τα όργανα ελέγχου, έγγραφο υπόμνημα για να εκθέσει τις αντιρρήσεις του. Στην περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη ή οι τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις κριθούν αβάσιμες, επιβάλλεται στον παραβάτη, με την επιφύλαξη της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της περίπτ. δ’ της παρ. 2 του άρθρ. 5, διοικητική χρηματική ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 7 παρ. 2 εδάφ. 3΄του Νόμ. 1512/85. Για τις περιοχές των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται, με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις των άρθρ. 8 παρ. 1 εδάφ. δ΄ και 13 του Νόμ. 1515/85 και των άρθρ. 8 παρ. 1 εδάφ. δ΄ και 13 του Νόμ. 1561/85 αντίστοιχα. 3.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διαδικασία δεν ακολουθείται, κατ’ αρχήν, εφόσον ο κατά το άρθρ. 5 υπεύθυνος προσκομίσει φύλλο συντήρησηςρύθμισης της εγκατάστασης όπως στο παράρτημα 1, από συντηρητή για τη συγκεκριμένη κάθε φορά θερμαντική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή διατυπώνονται υποδείξεις και παρέχεται προθεσμία συμμόρφωσης ανάλογη προς τις απαιτούμενες εργασίες. Εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας με νεότερο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση, επιβάλλεται στον παραβάτη η κατά την παρ. 2 διοικητική χρηματική ποινή. 4.Σε περίπτωση που διαπιστώνεται και βεβαιώνεται εγγράφως από τα όργανα που καθορίζονται στην παρ. 1 ότι η υπέρβαση των ορίων του άρθρ. 3 οφείλεται σε ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης θέρμανσης, η κατά την παρ. 2 διοικητική χρηματική ποινή επιβάλλεται στο συντηρητή. Ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης θέρμανσης υπάρχει όταν διαπιστώνεται ότι οι καθοριζόμενες από την παρούσα απόφαση προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων και απωλειών θερμότητας του άρθρ. 3 δεν τηρούνται παρ’ ότι έγιναν για τη συγκεκριμένη θερμαντική περίοδο οι εργασίες συντήρησης-ρύθμισης. ΄Αρθρ.7.-Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από την απόφαση αυτή καταργείται. Η μέριμνα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει την πρώτη του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Ακολουθεί Παράρτημα). Άρθρ.1.-Επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης-ρύθμισης και τίθενται όροι σωστής λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 3 και 4 στις ακόλουθες κατηγορίες σταθερών εστιών καύσης: α)Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς. β)Εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων εργασίας βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων εφόσον όμως πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρμανση των χώρων αυτών. γ)Εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού σε κτίρια ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεμφερών χρήσεων ή σε δημόσια κολυμβητήρια, ιδιωτικές πισίνες και δημόσιες λουτρικές εγκαταστάσεις. Άρθρ.2.-1.Στην περιοχή του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής, στη Σαλαμίνα και στο νομό Θεσσαλονίκης εκτός της περιοχής δυτικά του Γαλλικού ποταμού, για τις εγκαταστάσεις του άρθρ. 1 τα μόνα επιτρεπόμενα καύσιμα είναι το πετρέλαιο ντήζελ σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές και αέρια καύσιμα. 2.Σε ολόκληρη τη χώρα, στα τζάκια, τις σόμπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η χρήση, ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και αποριμμάτων. Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται για καύση άλλα, πέρα από τα προαναφερόμενα, μη παραδοσιακά ως προς τη χρήση αυτή υλικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν ανάλογα με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας που δημιουργούν και τις υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης, να τα απαγορεύσουν με αιτιολογημένη απόφαση. 23.Δ.α.126 Σχέδια Πόλεων Σχέδια Πόλεων 23.Δ.α.127 Άρθρ.3.-1.Στις ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρ. 1 που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ντήζελ οι απώλειες θερμότητας με τα καυσαέρια, ή κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO 2), η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης και η θερμοκρασία των καυσαερίων ορίζονται ως εξής: α)Για τα κτίρια που έχουν σταθερές εστίες καύσης με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 KCAL/H: Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 20%. Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO 2): 10%. Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης: 1 της κλίμακας BACHARACH. Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων: 180° C. β)Για τα κτίρια με εγκαταστάσεις που έχουν συνολική θερμική ισχύ μικρότερη από 400.000 ΚCΑL/Η και μεγαλύτερη ή ίση με 80.000 ΚCΑL/Η Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 20%. Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων με διοξείδιο του άνθρακα (CO 2) 9%. Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης: 2 της κλίμακας ΒΑCHARACH. Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων: 180° C. γ)Προκειμένου για εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ κάτω από 80.000 KCAL/H, εάν από τη λειτουργία τους διαπιστώνεται η δημιουργία προβλημάτων ρύπανσης του περιβάλλοντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβάλλουν τους απαραίτητους όρους λειτουργίας μέχρι και τη συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτ. β΄. 2.Προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρ. 1 που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ντήζελ και θα τοποθετηθούν σε νέα ή παλαιά κτίρια μετά την ισχύ της παρούσας απόφασης, καθορίζονται τα παρακάτω: Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: Για εγκαταστάσεις της περιπτ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου: 16%. Για εγκαταστάσεις της περιπτ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου: 18%. Για εγκαταστάσεις της περιπτ. γ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου: 20%. Ελάχιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα καυσαερίων σε CO2: αντιστοίχως 12%, 11%, 10% Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή δείκτη αιθάλης αντιστοίχως 1,1, κάτω από 2. Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εξαγωγής καυσαερίων: 280° C. Σε όσες από τις πιο πάνω εγκαταστάσεις έχουν θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 200.000 KCAL/H επιβάλλεται η χρήση διβάθμων καυστήρων και η ύπαρξη αυτόματου αεροφράκτη (τάμπερ) εισαγωγής αέρα. (Μετά τη σελ. 294,48044) Σελ. 294,48045 Τεύχος Θ52-Σελ. 95 3.Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρ. 1 που λειτουργούν με πετρέλαιο μαζούτ, των ισχυουσών κάθε φορά προδιαγραφών ποιότητας, καθορίζονται τα παρακάτω: Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 20%. Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 9%. Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης: 5 της κλίμακας BACHAPACH. Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων: 180° C. 4.Oι μετρήσεις που προϋποθέτει η εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς ΕΛΟΤ 5251, 234 και 897, όπως κάθε φορά ισχύουν. Άρθρ.4.-1.Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρ. 1, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο σ’ αυτές καύσιμο, με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 ΚCAL/Η επιβάλλεται η διενέργεια μέτρησεων, τουλάχιστο μία φορά το μήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο. 2.Η συντήρηση-ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου ανεξαρτήτως ισχύος γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η παραπάνω συντήρηση, προκειμένου για εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο ντήζελ, γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ενώ για τις εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο μαζούτ γίνεται, δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο. Σ’ αυτήν περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός του καπνοσυλλέκτη. Μετά από κάθε συντήρηση-ρύθμιση, ο συντηρητής συμπληρώνει και υπογράφει εις διπλούν φύλλο συντήρησης-ρύθμισης κατά το πρότυπο του συνημμένου στην απόφαση αυτή παραρτήματος και παραδίδει ένα αντίτυπο στον κατά άρθρ. 5 υπεύθυνο θέρμανσης του ακινήτου και αρχειοθετεί το δικό τους αντίγραφο. 3.Στα κτίρια με εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρ. 1 που λειτουργούν με πετρέλαιο ντήζελ απαγορεύεται η εγκατάσταση καπνοσυλλεκτών. Στα πιο πάνω κτίρια όπου υπάρχουν ήδη κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής εγκατεστημένοι καπνοσυλλέκτες πρέπει, μέσα σε προθεσμία 1 έτους από την έναρξη ισχύος της να γίνει αποσύνδεση και απομάκρυνσή τους. Άρθρ.5.-1.Υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία και τη φροντίδα συντήρησης του συστήματος καυστήρα-λέβητα καπνοδόχου των εγκαταστάσεων του 